Voolutrafo

Voolutrafo on mõõtetrafo  vahelduvvoolu tugevuse potentsiaalivabaks mõõtmiseks. Voolutrafo kaudu antakse mõõtevool ampermeetrisse, elektriarvestisse või kaitselülitusse.
pisi|Vooluga juhti ümbritseva sekundaarmähisega voolutrafo
 pisi|Primaar- ja sekundaarmähisega voolutrafo 
Voolutrafo ehitus ja talitlus
Voolutrafo koosneb primaarmähisest, mida läbib mõõdetav vool, ja sekundaarmähisest, milles indutseeritakse vool. Sekundaarvool on seda väiksem, mida väiksem on primaarmähise keerdude arv  N1 sekundaarmähise keerdude arvu N2 suhtes.  Piirjuhul võib primaarmähise aset täita tema südamikus olevat akent läbiv primaarvooluga juht (juhe, kaabel, voolulatt).

Voolutrafo sekundaarvool on võrdlemisi täpselt võrdeline primaarvooluga. Nimi-sekundaarvool on enamasti 5 A, kuid võib olla ka väiksem, näiteks 1 A.

Ohutuse pärast peab mõõteahelasse ühendatud voolutrafo sekundaarmähise üks klemm olema maandatud ja sekundaarahel mõõteriistaga ühendatud; sel juhul on sekundaarmähis praktiliselt lühistatud ja välditud eluohtlikult kõrge pinge.

pisi|300px|Summavoolutrafo rikkevoolukaitselülitis
Summavoolutrafo
Summavoolutrafosid kasutatakse kolmefaasiliste ahelate rikkevoolukaitselülitites. Niisuguse elektriahela kõikide faasijuhtmete voolude summa on tavaolukorras nullilähedane. Summavoolu mõõtmine võimaldab tuvastada ohtliku rikkevoolu. Rikkevool võib esineda elektriseadmete või juhtmete isolatsioonirikke tõttu.
Vaata ka
Trafo
Mõõtetrafo
Voolutangid
Välislingid
Elektrienergia arvestus
Voolutrafod (slaidiprogramm)

Kategooria:Elektrimasinad