Eŭroŝtopilo

eta | Oficialaj dimensioj de eŭroŝtopilo
Por duoble izolita malpeza ekipaĵo, kiu ne postulas teron, la eŭroŝtopilo (CEE 7/16) ofta: ĉi tio estas plata ŝtopilo aŭ konektilo kun nur du metalaj stiftoj por fazo kaj neŭtrala. Ĉi tiu ŝtopilo estis speciale desegnita por konveni en preskaŭ ajna ingo en kontinenta Eŭropo, kun aŭ sen tero.

 Specifoj 
La ŝtopilo havas du pinglojn 19 mm longa kaj permesi maksimume 2,5 ampero. La stiftoj estas parte izolitaj tiel ke ili ne povas esti tuŝitaj kiam la ŝtopilo estas parte enigita en la ingon. La metalkapo havas, male al la plej multaj eŭropaj ŝtopiloj de 4,8 mm, diametro de 4 mm kaj longo de 9 mm. La izolita parto estas 10 mm longa kun maksimuma diametro de 3,8 mm.  La pingloj ne estas paralelaj, sed iomete unu al la alia. La centra distanco estas 17,5 mm ĉe la pinto kaj 18,6 mm ĉe la fundo. Ĉi tio, kune kun la fleksebleco de la izolita parto, certigas, ke la ŝtopilo konvenas en ingojn de malsamaj grandecoj.

 BS 4573 (UK razilo) 
En Britio oni uzas norman ŝtopilon interalie por raziloj. Kvankam ĝi estas tre simila al la eŭroŝtopilo, ili malsamas laŭ kelkaj manieroj (vidu bildon). La brita ŝtopilo havas 4,8 mm pinglojn kiuj estas 16,7 mm dise sur la tuta longo. Kvankam ĝi ne estas oficiale intencita, eblas uzi la eŭroŝtopilon ĉe razingoj.
maldekstra|eta|300x300ra| BS 4573 (supro) kaj eŭroŝtopilo (malsupre)

 Eŭro ingo 
Kvankam la specifo koncernas nur ŝtopilon, ekzistas plataj ingoj (kutime tabloingoj) kiuj nur taŭgas por ĉi tiu ŝtopilo: la Eŭro ingo.
alternative=|eta|Muringo por eŭroŝtopiloj

 Referencoj 

 Vidu ankaŭ 

 Eŭropa Komitato por Normigo
 Konektingo
 IEC 60906-1
 Schuko

Kategorio:Elektro
Kategorio:Normoj