এসি পাওয়ার প্লাগ এবং সকেট: ব্রিটিশ এবং সম্পর্কিত প্রকারসমূহ

সরাসরি মেইন বিদ্যুতের সাথে যুক্ত নয় এমন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের প্লাগ এবং সকেটের উদ্ভব ১৮৭০-এর দশকে যুক্তরাজ্যে হয়েছিল এবং সেগুলো শুরুতে দুই-পিনের নকশার ছিল। এগুলো সাধারণত এক জোড়া হিসেবে বিক্রি করা হতো, কিন্তু ধীরে ধীরে সামঞ্জস্যপূর্ণ ডিভাইসগুলোর বিনিময়যোগ্যতা নিশ্চিত করতে প্রথমে অনানুষ্ঠানিক এবং পরে প্রাতিষ্ঠানিক মানদণ্ড তৈরি হয়।

বিএস ১৩৬৩, ১৩ এ প্লাগ সকেট-আউটলেট অ্যাডাপ্টর এবং সংযোগ ইউনিট হলো একটি ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড যা যুক্তরাজ্যে ব্যবহৃত সবচেয়ে সাধারণ ধরনের একক-দশার (single-phase) এসি পাওয়ার প্লাগ এবং সকেটের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। এই ব্যবস্থার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো হলো নিউট্রাল এবং লাইন (নিচে  দেখুন) সকেটের ছিদ্রে শাটার বা ঢাকনার উপস্থিতি এবং প্লাগের ভেতরে একটি ফিউজ থাকা। এটি অনেক প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশ এবং সংরক্ষিত রাষ্ট্রে গৃহীত হয়েছে। বিএস ১৩৬৩ মানদণ্ডটি ১৯৪৭ সালে যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠনে ব্যবহৃত যুক্তরাজ্যের বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের নতুন মানদণ্ডগুলোর একটি হিসেবে প্রবর্তিত হয়েছিল। এই প্লাগ এবং সকেট বিএস ৫৪৬ প্লাগ ও সকেটকে প্রতিস্থাপিত করেছে, যা এখনও পুরনো স্থাপনায় বা বিশেষ ক্ষেত্রে দেখা যায়। আইইসি ৬০০৮৩ প্লাগ এবং সকেট মানদণ্ডে বিএস ১৩৬৩ প্লাগগুলোকে টাইপ জি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। যুক্তরাজ্য এবং আয়ারল্যান্ডে এই ব্যবস্থাটিকে সাধারণত সহজভাবে "১৩ অ্যাম্পিয়ার প্লাগ" বা "১৩ অ্যাম্পিয়ার সকেট" বলা হয়।

বিএস ৫৪৬, ২৫০ ভোল্ট পর্যন্ত এসি (৫০–৬০ হার্টজ) সার্কিটের জন্য দুই-মেরু এবং আর্থিং-পিন প্লাগ, সকেট-আউটলেট এবং সকেট-আউটলেট অ্যাডাপ্টর হলো তিন-পিনের এসি পাওয়ার প্লাগ এবং সকেটের একটি পুরনো ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড: এখানে ২ অ্যাম্পিয়ার থেকে ৩০ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ ক্ষমতার চারটি আকার রয়েছে। মূলত ১৯৩৪ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত এই মানদণ্ডটি ১৯৫০ সালে হালনাগাদ করা হয় যা এখনও প্রচলিত,BS 546: "Specification. Two-pole and earthing-pin plugs, socket-outlets and socket-outlet adaptors" (1950) এবং ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত এতে আটটি সংশোধনী আনা হয়েছে। বিএস ৫৪৬ বর্তমান ভারতীয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকান প্লাগ মানদণ্ডেরও পূর্বসূরি। আইইসি ৬০০৮৩ প্লাগ এবং সকেট মানদণ্ডে এর ৫ অ্যাম্পিয়ার সংস্করণটিকে টাইপ ডি এবং ১৫ অ্যাম্পিয়ার সংস্করণটিকে টাইপ এম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যে বিএস ৫৪৬ প্লাগ এবং সকেট ব্যবহারের অনুমতি এখনও আছে, যদি সকেটটিতে শাটার থাকে। যুক্তরাজ্য এবং আয়ারল্যান্ডে এই ব্যবস্থাটিকে পিনের আকৃতি অনুযায়ী সাধারণত "গোল পিন প্লাগ" বা "গোল পিন সকেট" নামে ডাকা হয়। এটি প্রায়শই পুরনো আমলের ওয়্যারিং স্থাপনার সাথে যুক্ত থাকে – অথবা যেখানে এটি আধুনিক ওয়্যারিংয়ে পাওয়া যায়, সেখানে এটি বিশেষ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে, বিশেষ করে সুইচ-নিয়ন্ত্রিত ল্যাম্প এবং মঞ্চের আলোকসজ্জার (stage lighting) কাজে।

বিষয়শ্রেণী:বৈদ্যুতিক প্লাগ ও সকেট
বিষয়শ্রেণী:যুক্তরাজ্যের মানদণ্ড
 ধারণা ও পরিভাষা 
আন্তর্জাতিক তড়িৎপ্রযুক্তি কমিশন IEC 60050, অর্থাৎ International Electrotechnical Vocabulary প্রকাশ করে।Also available as IEV Online.

সাধারণভাবে, প্লাগ হলো চলনযোগ্য সংযোগকারী যা বৈদ্যুতিকভাবে চালিত যন্ত্রের মেইনস কেবল-এর সাথে সংযুক্ত থাকে, এবং সকেট স্থায়ীভাবে যন্ত্রপাতি বা ভবনের কাঠামোর উপর স্থাপন করা থাকে ও বিদ্যুতায়িত বৈদ্যুতিক বর্তনীর সাথে সংযুক্ত থাকে। প্লাগে বেরিয়ে থাকা পিন থাকে (যাকে পুরুষ বলা হয়) যা সকেটের মিলযুক্ত ছিদ্রে (যাকে স্ত্রী বলা হয়) প্রবেশ করে। IEC 60050-এ প্লাগকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে: "সকেট-আউটলেটের সংযোগবিন্দুর সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য নকশাকৃত পিনযুক্ত একটি আনুষঙ্গিক, যা নমনীয় কেবল বা তারের বৈদ্যুতিক সংযোগ ও যান্ত্রিক ধারণের ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত করে।" সুতরাং, প্লাগে এমন কোনো উপাদান থাকে না যা বৈদ্যুতিক ইনপুট থেকে আউটপুটের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে (শুধুমাত্র সুইচ বা ফিউজ থাকলে তা ইনপুট থেকে আউটপুট বিচ্ছিন্ন করার উপায় হিসেবে কাজ করে)। প্লাগ পিনসম্বলিত বিদ্যুৎ রূপান্তর যন্ত্রকে প্রায়ই ভুলবশত প্লাগ বলা হয়, কিন্তু IEC 60050 এগুলোকে 'direct plug-in equipment' বলে উল্লেখ করে, যার সংজ্ঞা হলো "এমন যন্ত্র যাতে মেইনস প্লাগটি যন্ত্রের আবরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ, ফলে যন্ত্রটি মেইনস সকেট-আউটলেট দ্বারা সমর্থিত থাকে।" এই প্রবন্ধে 'প্লাগ' শব্দটি IEC 60050-এ প্রদত্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। সকেট এমনভাবে নকশা করা হয় যাতে উন্মুক্ত বিদ্যুতায়িত সংযোগবিন্দু স্পর্শযোগ্য না হয়।

ব্যবহারকারীরা যাতে ভুলবশত বিদ্যুতায়িত পরিবাহক স্পর্শ করে বৈদ্যুতিক শক না পান, সেই ঝুঁকি কমানোর জন্য প্লাগ ও সকেট ব্যবস্থায় সাধারণত অতিরিক্ত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে নিরোধক আবরণযুক্ত প্লাগ পিন, ব্লকিং শাটারযুক্ত সকেট, এবং এমন সকেট যা শুধুমাত্র সঠিক অভিমুখে প্রবেশ করানো উপযোগী প্লাগ গ্রহণ করে।

প্লাগ শব্দটি ইংরেজির সব রূপেই সাধারণ ও কারিগরি উভয় ব্যবহারে প্রচলিত। প্রচলিত বিকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে power plug,Geoffrey Boothroyd (2005), Assembly Automation and Product Design, Second Edition, CRC Press, p. 315 (retrieved 20 December 2013 from Google Books) electric plug,Patrick Fullick (2001), Physics for AQA, Heinemann, p. 16 (retrieved 1 March 2013 from Google Books) এবং plug top।Trevor Linsley (2008), Advanced Electrical Installation Work, Routledge, p. 37 (retrieved 2 March 2013 from Google Books) AC বিদ্যুৎ সকেটের প্রচলিত কারিগরি পরিভাষা হলো socket-outlet,IEC/TR 60083, Ed. 6.0, IEC, 2009 (retrieved 1 March 2013 from Techstreet) তবে অকারিগরি সাধারণ ব্যবহারে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়। সাধারণ পরিভাষা হলো socket; তবে আরও বহু প্রচলিত বিকল্প রয়েছে, যেমন power point, plug socket,Building Surveys and Reports, James Douglas, John Wiley & Sons, 2010, p. 254 (retrieved 1 March 2013 from Google Books) wall socket,Wendell Odom (2004), Computer Networking First-Step, Cisco Press, p. 38 (retrieved 1 March 2013 from Google Books) এবং wall plug।Benjamin Stein (1997), Building Technology: Mechanical and Electrical Systems, John Wiley & Sons, p. 723 (retrieved 1 March 2013 from Google Books) গৃহস্থালি ব্যবহারের জন্য আধুনিক ব্রিটিশ সকেট সাধারণত একক বা দ্বৈত ইউনিট হিসেবে সমন্বিত ফেস প্লেটসহ তৈরি করা হয় এবং মানসম্মত মাউন্টিং বক্সে স্থাপনের জন্য নকশা করা হয়।

একক ফেজ গৃহস্থালি, বাণিজ্যিক ও হালকা শিল্পক্ষেত্রের জন্য বৈদ্যুতিক সকেট সাধারণত সরবরাহ পরিবাহকের সাথে তিনটি বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদান করে। এগুলোকে বলা হয় neutral, line  এবং earth। neutral ও line উভয়ই বিদ্যুৎ বহন করে এবং এদেরকে live parts হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।Brian Scaddan (2011), 17th Edition IEE Wiring Regulations: Explained and Illustrated, Routledge, p. 18 (retrieved 6 March 2013 from Google Books) neutral সাধারণত ভূমি বিভবের সমান বা তার নিকটবর্তী থাকে; এটি উপকেন্দ্রে বা সার্ভিস প্রবেশপথে আর্থ করা হয় (distribution board/consumer unit-এ neutral-to-earth bonding অনুমোদিত নয়)। line (সাধারণভাবে, কিন্তু কারিগরি দৃষ্টিতে ভুলভাবে live বলা হয়) neutral-এর তুলনায় পূর্ণ সরবরাহ ভোল্টেজ বহন করে। protective earthDave Holland, Jimmy Tzimenakis (1999), Electrical Product Safety, Newnes, p. 58 (retrieved 3 March 2013 from Google Books) সংযোগ যন্ত্রের উন্মুক্ত ধাতব অংশকে ভূমির সাথে যুক্ত করতে সহায়তা করে, যাতে যন্ত্রের ভেতরের কোনো live অংশের সাথে দুর্ঘটনাক্রমে সংস্পর্শ ঘটলে ব্যবহারকারী সুরক্ষা পান। অতীতে ব্রিটেনে আর্থবিহীন দুই-পিন সকেট ব্যবহৃত হতো, তবে বর্তমানে এগুলোর ব্যবহার কেবল শেভার ও টুথব্রাশের জন্য নির্দিষ্ট সকেটেই সীমাবদ্ধ।

প্লাগ ও সকেটের প্রেক্ষাপটে অ্যাডাপ্টরকে IEC 60050-এ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে: "একটি বহনযোগ্য আনুষঙ্গিক যা অবিচ্ছেদ্য একক হিসেবে নির্মিত এবং এতে একটি প্লাগ অংশ ও এক বা একাধিক সকেট-আউটলেট অংশ অন্তর্ভুক্ত থাকে।" (বিকল্প বানান 'adapter' ব্যবহৃত হলেও মান ও সরকারি নথিতে সাধারণত adaptor রূপটিই ব্যবহৃত হয়।)
 সাধারণ বৈশিষ্ট্য 
গৃহস্থালি ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত ব্রিটিশ মেইনস প্লাগ ও সকেটের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পিতলের পিনগুলো অন্যান্য অনেক ধরনের তুলনায় তুলনামূলকভাবে শক্ত ও বড় আকৃতির। প্লাগের জন্য ব্রিটিশ মান (BS 4573 ব্যতীত) সর্বদা পার্শ্ব-প্রবেশ তার (side entry flex) নির্দিষ্ট করেছে (অন্যান্য প্রকারে সাধারণত তারের প্রবেশ পিনের অক্ষের সমান্তরাল হয়)। ১৯৩৪ সাল থেকে সকেটের সংযোগবিন্দু প্লাগের পিনের নিরিখে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সংযোগের মাত্রা আলাদাভাবে নির্ধারণের পরিবর্তে। বৃত্তাকার পিন ও আয়তাকার পিন—উভয় ধরনের প্লাগের পিন ত্রিভুজাকারে বিন্যস্ত থাকে, যেখানে আর্থ পিনটি শীর্ষবিন্দুতে অবস্থিত এবং এটি তুলনামূলকভাবে বড় ও দীর্ঘ। আর্থযুক্ত সকেট এমনভাবে নকশা করা হয় যাতে তা দুই-পিন প্লাগের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। বিএস ৫৪৬BS 546: "Specification. Two-pole and earthing-pin plugs, socket-outlets and socket-outlet adaptors", Figure 1 (1950) এবং বিএস ১৩৬৩BS 1363-1:1995+A4:2012, figure 3 সকেট—উভয় ক্ষেত্রেই, সামনে থেকে আর্থ উপরে রেখে দেখলে line-এর ছিদ্রটি নিচের ডান পাশে অবস্থান করে।