Nominal cərəyan

Nominal cərəyan - avadanlığın uzun müddət işləyə bildiyi, onun izolyasiya və cərəyandaşıyan hissələrinin qızma şərtinə görə yolverilən ən böyük cərəyandır. 

Nominal cərəyan demək olar ki, istənilən elektrik avadanlığının ( açarların, transformatorların, elektrik veriliş xətlərinin, şinlərin, elektrik yuvalarının və s.) əsas parametrlərindən biridir və avadanlıqların pasportunda göstərilir. 

EAQQ -də naqillərin qızmaya görə en kəsiklərinin seçilməsi üçün yolverilən cərəyan termini istifadə olunur.   

Elektrik avadanlıqlarının nominal cərəyanlarının sırası, A ( ГОСТ 6827-76 uyğun olaraq): 
 0.0001  0.001  0.01  0,1  1,0  10  100  1000  10.000 (11.200)  100.000 (112.000)  0.0012  0.012  0.12  1.25  12.5  125  1250  12.500 (14.000)  125.000 (140.000)  0.0016  0.016  0.16  1,6  16  160  1600  16,000 (18,000)  160.000 (180.000)  0,0002  0.002  0.02  0,2  2.0  20  200  2000  20,000 (22.500)  200,000 (225,000)  0.0025  0,025  0,25  2,5  25  250  2500  25,000 (28,000)  250.000  0,0003  0.003  0,03  0.3  3.15  31.5  315  3150  31 500 (35 500)  0,0004  0.004  0.04  0.4  4.0  40  400  4000  40.000 (45.000)  0,0005  0.005  0.05  0.5  5,0  50  500  5000  50.000 (56.000)  0,0006  0.006  0.06  0.6  6.3  63  630  6300  63,000 (71,000)  0,0008  0.008  0.08  0.8  8.0  80  800  8000  80.000 
1. Bu seriya, əsas parametri nominal cərəyan olan elektrik avadanlığı və elektrik enerjisi qəbuledicilərinə aiddir. 

2. İstehlakçı və istehsalçı arasındakı razılığa əsasən  37500, 75000, 150000 A cərəyanların istifadəsinə dəyişdirici aqreqatlar və onlar üçün nəzərdə tulumuş transformatorlara icazə verilir. 

3. Mötərizədə göstərilən cərəyanların qiymətləri yeni layihələrdə istifadə edilmir. 

4. Mövcud elektrik avadanlıqları üçün istehlakçı və istehsalçı arasındakı razılığa əsasən 1400 və 2240 A cərəyanlarının tətbiq edilməsinə icazə verilir. 

5. Cədvəldə göstərilən cərəyanların  aşağıdakı qiymətlərinə, həmçinin bu cərəyanların artan (102,103 ,106 və s.) və azalan (10-2 ,10-3 ,10-6 və s.) qiymətlərinə üstünlük verilir: 1; 1.6; 2.5; 4; 6.3 A. 

6. Cərəyan transformatorları üçün cədvəldə göstərilənlərə əlavə olaraq cərəyanlaırn aşağıdakı qiymətlərinin, həmçinin bu cərəyanların artan qiymətlərinin istifadəsinə icazə verilir: 15; 30; 60; 75; 120 A. 

 Baxın həmçinin 

 Nominal gərginlik 

 Qeydlər 

 İstinadlar 

 Правила устройства электроустановок. Издание 6 (неопр.). Дата обращения 2 ноября 2012.
 ГОСТ 6827-76 (неопр.). Дата обращения 2 ноября 2012. Архивировано 29 декабря 2012 года.
Kateqoriya:Elektroenergetika
Kateqoriya:Elektrik mühəndisliyi
Kateqoriya:Elektrik