Central térmica d'Aboño

La central térmica d'Aboño ye una instalación termoeléctrica de ciclu convencional asitiada nel valle del ríu Aboño, nel llugar d'Aboño, Carreño, na vertiente occidental del Cabu Torres. Alcuéntrase a 8 km de Xixón y a 2 km del puertu d'El Musel. Consta de dos grupos térmicos que sumen 921.7 MW de potencia, utiliza como combustible'l carbón y ye propiedá de la empresa HC Energía.

 Historia 
El proyeutu de construcción n'Aboño d'una central térmica p'aprovechar la producción de carbón d'HUNOSA de la cuenca minera asturiana concretóse a principios de los años 1970. Foi la empresa asturiana Hidrocantábrico quien acometió la so construcción, na redoma de la ría d'Aboño, rematando les obres a principios de 1974. El 15 de marzu d'esi añu entró en serviciu'l Grupu I, con una potencia llétrica de 365,5 MW.HC Energía «Aboño» Consultáu'l 8 de mayu de 2012 

En 1977, construyóse un parque de carbones aprovechando una antigua estación del Ferrocarril de Llangréu.Grupu de Trabayos Ferroviarios «CENTENARIU DE LA LLINIA SOTIEL.LO - EL MUSEL (1907-2007) » Consultáu'l 8 de mayu de 2012 Esta llinia foi aprovechada pa coneutar direutamente la térmica d'Aboño cola llinia ferroviaria Sotiel.lo-Musel, tramu que foi inauguráu'l 15 de mayu de 1984 y que facilitaba l'accesu en tolvas del carbón de les cuenques mineres.

En 1985, Hidrocantábrico acometió l'ampliación de la central térmica, a un nuevu grupu de 556,2 MW que foi conectáu a la rede'l 23 de setiembre d'esi añu. En 1995 abrir al tráficu un nuevu tramu ferroviariu que dexaba la conexón ente la central y el nuevu muelle de carbones del puertu xixonés. Esto facilitó la entrada de carbón d'importación na térmica, que dende entós prescindió del mineral d'HUNOSA, práctica que se convertiría n'enclín n'otres centrales térmiques españoles. Dende 2008, la central foi alimentada puramente con hulla importada, principalmente d'Estaos Xuníos ya Indonesia.El Comercio Digital «La térmica d'Aboño va quemar namái carbón d'importación a partir de 2008» Consultáu'l 8 de mayu de 2012

En 2010, HC Energía manifestó la so intención d'ampliar la central, proyeutando un ciclu combináu de tres grupos que sumaríen 1200 MW nuna terrenal redoma a la mesma.La Nueva España «La nueva central y la entrada na regasificadora daríen a HC la primacía nel puertu.» Consultáu'l 8 de mayu de 2012 El descensu na demanda enerxética causáu pola crisis económica provocó la paralización del proyeutu, pol que tamién s'interesó la multinacional Endesa.El Comercio «El gran proyeutu enerxéticu d'El Musel, en cantu del naufraxu.» Consultáu'l 8 de mayu de 2012

 Emisiones 
Ye la instalación térmica española más contaminante y una de les 20 fábriques europees que más emisiones produz, 7.545.959 tonelaes de dióxidu de carbonu al añu.El Confidencial 27-1-2017

 Datos téunicos 

 Grupu I 

 Xenerador de vapor 
Carbón pulverizáu; quemadores fronteros. 
Circulación natural, con calderín únicu. 
Con recalentador entemediu.

Capacidá:
1.111 Tm/h de vapor principal a 172 bar y 540 °C. 
987 Tm/h. de vapor recalentado a 41 bar y 540 °C.

Rendimientu: 88%

Fabricante: Foster Wheeler.

 Grupu Turboalternador 
Turbina de 3 cuerpos, tipu tándem de condensación, con recalentamientu y 7 estracciones. 
Alternador esfrecíu por hidróxenu y per agua. 
Escitación estática por tiristores. 
Condiciones de vapor a la entrada: 167 bar y 538 °C. 
Tensión de xeneración: 22.000 V. 
Potencia aparente del grupu: 423.000 KVA. 
Fabricante: Brown Boveri.

 Grupu II 

 Xenerador de vapor 
Carbón pulverizáu; quemadores fronteros. 
Circulación natural, con calderín únicu. 
Con recalentador entemediu.

Capacidá:
1.725 Tm/h. de vapor sobrecalentado a 168 bar y 540 °C. 
1.465 Tm/h de vapor recalentado a 41 bar y 540 °C.

Rendimientu: 87,7%.

Fabricante: Foster Wheeler.

 Grupu Turboalternador 
Turbina de 4 cuerpos, tipu tándem de condensación, con recalentamientu y 8 estracciones. 
Alternador esfrecíu por hidróxenu y per agua. 
Condiciones del vapor a la entrada: 167 bar y 538 °C. 
Tensión de xeneración: 19.000 V. 
Escitación: Estática por tiristores. 
Potencia aparente del grupu: 639.000 KVA. 
Fabricante: Brown Boveri.

 Ver tamién 
 Centrales térmiques n'España
 Central térmica de Lada
 Central térmica de Soto Ribera

 Referencies 

 Enllaces esternos 



Aboño
Categoría:Carreño