قابس أوروبي

القابس الأوروبي هو قابس مسطح له قطبين متساويين، مقنن للجهود حتى 250 فولت وتيارات تصل إلى 2.5 أمبير.European Standard EN 50075: Flat non-wirable two-pole plugs, 2.5 A 250 V, with cord, for the connection of class II-equipment for household and similar purposes. CENELEC, Brussels, 1990.   القابس مناسب مع الأجهزة من الفئة الثانية (II) منخفضة الطاقة داخل القارة الأوروبية. القابس غير متوافق مع المقابس المستطيلة (BS 1363) المستخدمة في كل من قبرص، وجبل طارق، وجمهورية أيرلندا، ومالطا والمملكة المتحدة.

يعيب هذا النوع أنه غير قابل للإصلاح ويجب تزويده بسلك الطاقة.

 التاريخ 

عرف العالم القابس الأوروبي للمرة الأولى في عام 1963 بعد استوفاه المعايير القياسية على أنه البديل الثاني لقابس "CEE 7/16 plug" المحقق لشروط ورقة XVI القياسية لمنشور CEE. في عام 1975، تم تسميته بقابس C5 في تقرير اللجنة الكهروتقنية الدولية رقم 83. في عام 1990، تم تعريف كودها في معيار Cenelec بالكود التالي EN 50075، وفي كود لجنة الكهروتقنية الدولية بالتالي 60083 لتحل محل IEC/TR 83.

لا يوجد مقبس مصمم خصيصا للاستخدام معه فهو صالح لكل المقابس الثنائية.

 متطلبات التصميم 

تم اختيار أبعاد القابس الأوروبي بعناية لضمان التوافق ولتوفير الأمان اللازم مع المقابس داخل القارة الأوروبية.

 يتم تأسيس اتصال موثوق به عند إدخال القابس بالكامل، لا يمكن لمس أي جزء به كهرباء من القابس عند اتصاله بأي نوع من أنواع المقابس.
 لا يمكن لمس أي قطب من القابس إذا كان القطب الأخر متصل بالمقبس.
 يتم تصميم القوابس الأوروبية للأجهزة ذات القدرة المنخفضة (أقل من 2.5 أمبير) من الفئة الثانية (المعزولة) التي تعمل في درجة حرارة الغرفة العادية ولا تتطلب اتصالًا أرضيًا للحماية (تأريض).

 التفاصيل 

تصغير|يسار|تفاصيل القابس الأوروبي.

يصل طول قطب القابس حوالي 19 ملم، يتكون كلا من موصل بطول 9 ملم تقريبا بقطر 4 ملم مع نهايات مستديرة يليها عمود عازل مرن طوله 10 ملم لا يزيد قطره عن 3.8 ملم. القطبان غير متوازيان تماما فهما متقاربان قليلا، يبعد مركز كل منها عن الأخر 17.5 ملم بينما من منتصف القمة الدائرية في أعلى نقطة حوالي 18.6 ملم. يبلغ عرض القابس بأكمله 35.3 ملم وارتفاعه 13.7 ملم. جانبي القابس الأيسر والأيمن على زاوية 45° من المستوى الأفقي.
 عدم التوافق مع مقابس المملكة المتحدة وأيرلندا 
القابس الأوروبي غير متوافق مع مقابس BS 1363 13 من النوع A المستخدم بكثرة داخل المملكة المتحدة وايرلندا، حيث ينص القانون الإنجليزي على تركيب فيوز مناسب في نهاية كل قابس لحماية الأجهزة من تيار البداية، الأمر الذي لا يوجد في القابس الأوروبي.Extract from BS 1363-2:2012: Specification for 13 A switched and unswitched socket-outlets, May 2012.

It shall not be possible to operate a shutter by inserting a 2-pin plug into a 3-pin socket-outlet. Compliance shall be checked by the tests of 13.7.2.

13.7.2 Earth pin operated shutters and 3-pin operated shutters shall be deemed to comply with this requirement without testing. For other shutter designs, compliance shall be checked by the following test.

A 2-pin plug complying with BS EN 50075 shall be applied to the socket line and neutral apertures with a force of 30 Newton. The plug pins, when applied in any direction, shall not make contact with live parts. تحتوي مقابس BS 1363 على ستارة أمان لحماية الأطفال من الكهرباء، يتطلب بند 13.7.2 من قوانين 1363-2 وجوب إيجاد طريقة لضمان عدم فتح الستارة من قبل القابس الأوروبي عند الاستخدام. تم تصنيع بعض أنواع مقابس BS 1363 للسماح بدخول القابس بدون العبث بآلية السلامة، لكن سرعان ما منعها مجلس السلامة الكهربائية في المملكة المتحدة بعد ملاحظة ارتباط الحرائق الكهربية بهذا النوع. "Conversion Plugs for Foreign Appliances", Switched On, Issue 9, Summer 2008, p17

اشترط مجلس حماية المستهلك في المملكة المتحدة على تزويد السلع الكهربائية المنزلية التي بها قوابس أوروبية بمقبس BS 1363-1. استثنوا في ذلك ماكينات الحلاقة وفرش الأسنان الكهربائية ومنتجات النظافة الشخصية.

 انظر أيضا 

 تعريفة الكهرباء
 إنارة الشوارع الذكية
 لوحة توزيع رئيسية
 لوحة توزيع
 بواط (كهرباء)
 وحدة التغذية الحلقية

 المصادر 

 ألمانيا Standard المعهد الألماني للتوحيد القياسي VDE 0620-1: Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 1: General requirements.

 وصلات خارجية 

 مواصفات القابس الأوروبي
 كيفية استخدام القابس الأوروبي في المملكة المتحدة وأيرلندا بأمان

تصنيف:موصلات مآخذ طاقة