معدل الحرارة

معدل الحرارة  هو مصطلح يستخدم في محطات الطاقة للتعبير عن اقتصادية الوقود, و يعرف أنه:
"كمية الحرارة المضافة بالوحدة الحرارية البريطانية لإنتاج وحدة شغل مقدارها ك.وات.ساعة".
و فيما يلي بعض العلاقات المستخدمة لحساب معدل الحرارة:

HR = Qadd / Wnet

حيث:

HR: معدل الحرارة الصافي للدورة. 
Qadd: كمية الحرارة المضافة للدورة بالوحدة الحرارية البريطانية.
Wnet: شغل الدورة الصافي بالكيلو.وات.ساعة.

HRtot = Qadd / ẆT

حيث:
HRtot: معدل الحرارة الكلي للدورة.
Qadd: معدل كمية الحرارة المضافة للدورة.
ẆT: القدرة الخارجة من التربينة.

HRnet = Qadd / ẆPP
حيث:

HRnet: معدل الحرارة الصافي للمحطة.
 Qadd: معدل كمية الحرارة المضافة لمولد البخار.
Ẇpp: القدرة الصافية للمحطة.

العلاقة مع الكفاءة
يتناسب معدل الحرارة تناسسبا عكسيا مع الكفاءة الحرارية لمحطة الطاقة و يمكن التعبير عن العلاقة بينه و بين الكفاءة بالمعادلة التالية:

HR = 3412 / ηth
حيث:
HR: معدل الحرارة.
 ηth: الكفاءة الحرارية.

قيم معدل الحرارة
القيمة المناسبة لمعدل الحرارة = 10000 وحدة حرارية بريطانية/كيلو.وات.ساعة و تقل عن 10000 في محطات الطاقة الجديدة نظرا لكفاءتها أما محطات الطاقة القديمة و التي تكون فيها الكفاءة منخفضة فإن معدل الحرارة يزيد عن 10000وحدة حرارية بريطانية/كيلو.وات.ساعة مما يعني إستهلاك أكبر للوقود.

Powerplant technology, M.M.EL-Wakil
اقرأ أيضا
درجة الحرارة
 درجة حرارة بويل
كفاءة حرارية
نقطة الإقتراب
سخانات مياه التغذية
روثالبي

المراجع

تصنيف:محطات طاقة