### Page 1
TEIAŞ 
TÜRKIYE ELEKTRIK ILETIM ANONIM ŞIRKETI 
BAĞLANTI ANLAŞMASI 
Tarih: /. / 
Bu Anlaşma; isim ve/veya unvam ile kanuni ikametgah adresi aşağıda 
belirtilen Kullanıcıya ait 
 
tesislerinin, Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyannca 
 
bağlanması için gerekli hüküm ve şartları içermektedir. 
Taraflar 
TEİAŞ Genel Müdürlüğü 
Kanuni Adresleri 
Nasuh Akar Mah. 
Türkocağı Cad. No:12 
T blok Balgat/ANKARA 
Temsile Yetkili Kişiler ve 
Imzaları 
Bu anlaşma, genel hükümleri içeren Birinci Bölümü ve özel hükümleri ve ekleri içeren 
İkinci Bölümü ile birlikte ayrılmaz bir bütündür.

### Page 2
BIRINCI BÖLÜM 
MADDE 1. BAĞLANTI BILGILERI: 
Bağlantı bilgileri Ek-1'de belirtilmiştir. 
MADDE 2. TEİAŞ'IN BAĞLANTI NOKTASINDAKI TESIS VE/VEYA 
TEÇHİZATINA ILIŞKIN BILGILER: 
TEİAŞ'ın bağlantı noktasındaki tesis ve/veya teçhizatına ilişkin bilgiler Ek-2'de 
belirtilmiştir. 
MADDE 3. ANLAŞMA GÜCÜ 
Kullanıcı; bağlantı noktasından bu Anlaşma ve/veya Sistem Kullanım Anlaşması revize 
edilmeden maksimum enerji alış kapasitesinin üzerinde elektrik enerjisi alamaz, bağlantı 
noktasına maksimum enerji veriş kapasitesinin üzerinde elektrik enerjisi veremez. 
Kullanıcımn maksimum alış ve/veya veriş kapasitelerini ihlal etmesi veya TEİAŞ'ın 
Kullanıcıya taahhüt ettiği kapasiteyi sağlayamaması durumunda, TEİAŞ ile Kullanıcı arasında 
imzalanan Sistem Kullanım Anlaşması hükümleri uyarınca işlem yapılır. 
MADDE 4. MÜLKİYET SINIRLARI ve SAHA SORUMLULUK ÇİZELGESİ: 
TEİAŞ ile Kullanıcı arasındaki tesis ve/veya teçhizatın mülkiyet sınırları Ek-3'te 
belirtildiği şekildedir. Saha Sorumluluk Çizelgesi Elektrik Şebeke Yönetmeliği hükümleri 
çerçevesinde, bu Anlaşmanm yürürlüğe girmesini izleyen onbeş gün içerisinde veya bağlantmın 
tesis edilmesinden onbeş gün önce Kullanım tarafından düzenlenerek TEİAŞ ilgili Bölge 
Müdürlüğüne onaylanmak üzere sunulur. 
MADDE 5. ICARŞILIICLI YÜKÜMLÜLÜKLER: 
A. İletim Sistemi Varlıklarının Kullanıcı Tarafından Tesis Edilmesi veya 
Ettirilmesi: 
Üretim ve tüketim tesislerinin sisteme bağlantısı için yeni iletim tesisi ve bu tesisin 
sisteme bağlanabilmesi için yeni iletim hatlarının yapılmasının gerekli olduğu hâllerde; bu 
tesislerin yapımı için TEİAŞ 'm yeterli finansmanı= olmaması veya zamanında yatırım 
planlaması yapılamaması durumlarında, söz konusu yatırımlar, bu tesise bağlantı talebinde 
bulunan tüzel kişi veya kişilerce, ilgili mevzuat kapsamındaki teknik standartlar sağlanarak 
müştereken yapılabilir veya finanse edilebilir. Yapılan yatırım' tutarı ilgili tüzel kişi veya 
kişiler ile TEİAŞ arasında yapılacak bir tesis sözleşmesi ile bağlantı ve sistem kullanım 
anlaşmaları çerçevesinde geri ödenir. Geri ödeme süresi üretim ve tüketim tesisleri için en fazla 
on yıldır. 
Genişleme yatınmı veya yeni yatırımın Kullanıcı tarafından yapılması veya 
finansmanı= sağlanması halinde, TEİAŞ ile Kullanıcı arasında Ek-4'de yer alan "Tesis 
Sözleşmesi" yapılır. 
2

### Page 3
Kullanıcı ile imzalanan Sistem Kullanım Anlaşmasının anlaşma hükümleri çerçevesinde 
feshi halinde Kullanıcı bu Anlaşma kapsamında yaptığı harcamalar için herhangi bir hak 
talebinde bulunamaz. 
B. 
Mali Yükümlülükler: 
1.İşletme ve Bakım Masraflarının Karşılanması: 
Bağlantı varlıklarının işletme ve bakım masrafları, mülkiyet sınırları dahilinde ilgili 
taraflarca karşılanır. 
2.Diğer Masraflar: 
Bu Anlaşmadan doğan ya da ileride doğabilecek vergi, resim, harç ve bunlar gibi 
yükümlülükler ile diğer masrafların tamamı kullanıcıya aittir. 
C. 
Teknik Hükümler: 
1.Veri Sağlama: 
Kullanıcı, bağlantının gerçekleştirilmesi için talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi 
TEİAŞ'a vermekle yükümlüdür. 
2.Koruma ve ölçü Sistemi: 
1. Koruma: 
Kullanıcı koruma sitemi ile ilgili tasarımlarını TEİAŞ'ın yürürlükteki teknik 
şartnamelerine, Elektrik Şebeke Yönetmeliği ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak hazırlayarak 
TEİAŞ'a sunmak ve koruma ayarlarırn TEIAŞ ile varacağı mutabakat uyarınca TEİAŞ'ın 
kontrol ve koordinasyonu altında yapmalcla yükümlüdür. 
Kullanıcı; 
a) TEİAŞ tarafından gerek görülmesi halinde sub-senkron rezonans koruması tesis 
etmek zorundadır. 
b)TEİAŞ tarafından belirlenen nitelikte izolatör kullanmakla yükümlüdür. 
c) Arıza giderme süresini TEİAŞ'ın onayı olmaksızın değiştiremez. 
2. Ölçü Sistemi: 
a) Ölçü sisteminde yer alan sayaçlar, ana sayaç grubu ve yedek sayaç grubu olmak 
üzere ayrıl karakteristiklere sahip iki gruptan oluşur. Sayaçlar ve ölçü transformatörlerinin 
taşıyacağı özellikler ilgili mevzuata uygun olmak zorundadır. 
b) Ölçü sistemi ile ilgili projeler, ilgili mevzuata uygun olarak kullamcı tarafından 
hanrlanır ve TEİAŞ'ın onaynıa sunulur. 
c) Ilgili mevzuata göre seçilen ve ölçü sisteminde yer alan teçhizat ile ilgili fabrika test 
raporlan, kataloglar (İngilizce, Türkçe), kullanım kılavuzları (İngilizce, Türkçe) kullarucı 
tarafından TEİAŞ'a verilir. 
3

### Page 4
Kullanıcı, ölçü sisteminin karşılıklı kayıt altına alınması, ölçü sistemini oluşturan 
teçhizatın projeye göre kontrolü ve hassasiyet testleri için TEİAŞ 'a başvuruda bulunmakla 
yükümlüdür. Bu çalışmalar, TEİAŞ ve kııllanıcı tarafından müştereken yürütülür. 
3. İletişim: 
TEİAŞ'ın ilgili Yük Tevzi ve sistem işletim merkezleri ile Kullanıcı tesisleri arasındaki 
ses ve bilgi iletişimi ile koruma sinyalizasyonu, TEİAŞ'ın mevcut iletişim araç ve gereçlerine 
(Ek-5) uyumlu olarak Kullanıcı tarafından temin ve tesis edilecek olan donanım ve yazılım ile 
sağlamr. 
Sistem kontrol ve veri toplama işlevinin yürütülmesi için gerekli uzak terminal birimi, 
donanım, yazılım, iletişim linki ve cihazlar Ek-5'te yer alan şartlar çerçevesinde Kullamcı 
tarafından tasarımlandınlır ve söz konusu tasarımlar TEİAŞ tarafından onaylanmasını müteakip 
tesis edilir. 
Kullamenun üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi olması durumunda; TEİAŞ ile 
Kullamcı arasında yapılacak yan hizmetler anlaşması kapsamında sekonder frekans kontrolü 
için belirlenen üretim tesisi tinitelerine, Milli Yük Tevzii Merkezindeki (MYTM) otomatik 
üretim kontrolü sistemi tarafından gönderilen sinyalleri alan ve bunları otomatik üretim kontrolü 
programının gereklerine tam uyumlu olarak işleyen donanım, Kullanıcı tarafından TEİAŞ'ın 
görüşü doğrultusunda tasarımlandınlır ve söz konusu tasarımlar TEİAŞ tarafından 
onaylanmasını müteakip temin ve tesis edilir. 
Kullamcı ve TEİAŞ'ın ilgili Yük Tevzi merkezleri arasındaki veri iletişimi, MYTM 
kurallarına, iletim sisteminde kullanılan iletişim protokolu (1EC 870.5.101) ve iletişim ortamına 
uygun olarak sağlamr. İletim sisteminin izlenmesi amacıyla Kullanıcı tesisinden alınan bilgiler, 
nihai tek hat şemasuun Kullamcı tarafından sağlanmasından sonra, TEİAŞ tarafından 
Kullanıcıya bildirilir ve bu sinyaller Kullamcı tarafından TEİAŞ'ın ilgili merkezlerine iletilmek 
üzere temin edilir. TEİAŞ sisteminde kullanılan iletişim protokolünun (1EC 870.5.101) 
detaylan, tasarım aşamasında TEİAŞ tarafından Kullanıcıya verilir. 
Kullanıcı ile lEİAŞ arasında, idari, mali ve ticari konularda bilgi alışverişi ve 
dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri için kullanılacak ve Kullanıcı tesisinde kurulacak Bilgi 
Teknolojisi (BT) Şebeke sistemi TEİAŞ'ın kullandığı standard ve kurallara uygun olarak 
Kullanıcı tarafından temin ve tesis edilir. 
İletişimle ilgili donanımların ne zaman, ne şekilde, nereye ve nasıl tesis edileceği 
TEİAŞ'ın görüşleri doğrultusunda belirlenir. 
İletişim sistemlerinin uyumlu çalışabilmesi ve teknolojik gerelclilikler nedeniyle tüm 
iletişim donarumlan bir bütün olarak projelendirilip, temin ve tesis edilir. Bu nedenle 
Kullarucıya özgü iletişim donanımlarının projelendirilmesi, temini, tesisi ve işletme-bakımı 
konuşlandırma yerine bakılmaksızın TEİAŞ'ın öngördüğü ilkelere göre yapılır. Kullanıcı bu 
yükümlülüklerini TEİAŞ'ın denetiminde gerçeldeştirir. 
4

### Page 5
Kullanıcı, yukarıdaki yükümlülükleri ile ilgili olarak gereksinim duyduğunda bedeli 
karşılığında, TEİAŞ'clan mal ve hizmet temin edebilir. 
4. Güç Kalitesine ilişkin Hususlar: 
Kullamcmın tesis ve/veya teçhizatı ile şalt sahalanndalci kısımları, ilgili mevzuatta 
belirlenen sınır değerlerde oluşan harmonik bozulmalar ve fliker şiddetinden dolayı ortaya 
çıkabilecek etkilere dayanacak şekilde tasarunlandırdır. 
Kullanıcının tesisinde harmonik bozulmaya yol açan yüklerin/üretimlerin ve fliker 
değerlerinin Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde yer alan sımr değerlerini geçmemesini sağlamak 
Kullanıcunn sormıduluğundadır. 
Kullamcı Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yükümlü 
olduğu ve Ek-6'da belirtilen teknik karakteristikleri haiz güç kalitesi ölçüm sistemlerini temin 
ve tesis ederek işletmekle yükümlüdür. 
5. Faz Dengesizliği: 
Kullamenun iletim sistemine bağlı tesis ve/veya teçhizatı ile salt sahalarındaki 
kısımları, faz dengesizliğinden dolayı ortaya çıkacak dalga şekli bozulmalarma dayanacak 
şekilde tasarımlandınhr. Kullamcı Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin faz dengesizliğine ilişkin 
hükümlerine uymakla yükümlüdür. 
İletim sistemi elemanlarının planlı olarak devre dışı edilmeleri ile ortaya çıkan faz 
dengesizliklerine; toplam harmonik bozulma seviyesinin bağlı oldukları gerilim seviyesi için 
tanımlanan uyumluluk sınır değerlerini geçmemesi, sık olmaması ve kısa süreli olması kaydı ile 
l'EİAŞ'ın onayı ile izin verilebilir. 
6. Kompanzasyon: 
İletim sistemine doğrudan bağlı tüketiciler ve dağıtım lisans' sahibi tüzel kişilerin her 
bir ölçüm nolctasmda çekecekleri endüktif realdif enerjinin/verecelderi kapasitif reaktif 
enerjinin, aktif enerjiye oranı ilgili mevzuata uygun olmak zorundadır. Ilgili mevzuata 
uygunluğun kontrolü, ölçüm noktasında ölçülen MWh ve MVARh değerleri kullanılarak yapılır. 
Kullanıcı kompanzasyona ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uygulamakla yükümlüdür. 
MADDE 6. ERİŞİM ve MÜDAHALE HAKLARİ: 
Bağlantı ve iletirn sistemi varlıkları ile ölçüm sistemlerine erişim ve tarafların 
birbirlerinin tesis ve/veya teçhizatma müdahalesi hususunda Elektrik Piyasası Bağlantı ve 
Sistem Kullanım Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca işlem tesis edilir. 
MADDE 7.PARALELE GİFtME: 
İletim sistemi ile üretim tesislerinde paralele girme işlemine ilişkin alınması gerekli 
tüm tedbirler (koruma, kilitleme, iletişim gibi), Kullanıcı tarafından alınır ve paralele girme 
işlemi TEİAŞ ilgili Bölge Yük Tevzi Merkezinin komuta ve talimatları doğrultusunda Kullanıcı 
tarafından Kullanıcı tesislerinde gerçeldeştirilir. 
5

### Page 6
MADDE 8. Mİ.JCBİR SEBEP HALLERİ: 
Mücbir sebep hallerinde Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 
ilgili hükümleri uyarınca işlem tesis edilir. 
MADDE 9. KULLANICI BAĞLANTISININ VE/VEYA ENERJİSİNİN 
KESILMESI: 
Kullamcı bağlantısının ve/veya enerj isinin kesilmesi hususlarnıda Elektrik Piyasası 
Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca işlem tesis edilir. 
MADDE 10. İLETİM SISTEMINDEN AYRILMA: 
Kullarucımn iletim sisteminden ayrılması Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem 
Kullanım Yönetmeliğinin ilgili hiikümlerindeki şartlara tabidir. Kullanıcınm iletim sisteminden 
ayrılması durumunda Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca işlem tesis edilir. 
MADDE 11. TEMİNATLAR: 
Kullanıcı Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin ilgili 
hükümleri doğrultusunda TEİAŞ'a teminat verir. 
Bağlantı yapılıp tüm yükümlülükler yerine getirildikten sonra Kullanıcınm teminatı Ek-
7'de belirtilen şekilde iade edilir. 
MADDE 12. DEVİR, TEMLİK VE REHİN: 
Kullanıcı, bu Anlaşma kapsamındaki haklarını veya ytilcümlültiklerini devir, temlik ve 
relme konu edemez. 
MADDE 13. HIZMET ALIMI: 
TEİAŞ ile Kullanıcı, önceden birbirlerinin yazılı onayını almaksızın, bu Anlaşma 
kapsamındaki yükümlülüklerini ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hizmet alımı yoluyla 
başkalarına gördürebilir. Hizmet alımı yoluna gidilmesi, bu Anlaşma ile ilgili mevzuat 
hükümleri kapsamındaki yükümlülüklerin devri anlamına gelmez. 
Hizmet alımında bulunan Kullanıcı, bu durumu uygulamanın başlamasından en az üç 
iş günü öncesinden TEİAŞ'a yazılı olarak bildirir. 
MADDE 14. GİZLİLİK: 
Taraflar, ilgili mevzuatın uygulanması sonucu veya piyasa faaliyetleri veya başka bir 
yolla sahip oldukları ticari öneme haiz bilgilerin gizli tutulması için gerekli tedbirleri almak ve 
kendi iştiralderi ve/veya hissedarları olan tüzel kişiler dahil üçüncü şaluslara açıldamamak ve 
ilgili mevzuat ile öngörülen hususlar dışında kullanmamakla yükümlüdür. 
MADDE 15. FERAGAT: 
Kullanıcı yazılı olarak haklarından feragat etmediği sürece; ilgili mevzuat ve bu 
Anlaşma kapsamındaki halcların kullanılmasındaki gecikme, bu haklarnu kısmen veya tamamen 
ortadan kaldırmaz ve bu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez. Bir hakkın kısmen 
kullanılması, bu hakkın veya başka bir hakkın ileride kullanımını engellemez. 
6

### Page 7
MADDE 16. CEZAI ŞARTLAR 
Kullamcmın ilgili mevzuat ile Sistem Kullanım Anlaşması ve/veya bu Anlaşma 
hükümlerinin herhangi birini ihlal etmesi durumunda, TEİAŞ, Kullarncı ile imzalanan Sistem 
Kullamm Anlaşmasında belirtilen cezai şartları uygular. 
MADDE 17. EK PROTOKOLLER/EK SÖZLEŞMELER: 
Taraflar, karşılıklı mutabakat sağlamaları halinde aralarında mevzuat çerçevesinde bu 
Anlaşmaya ek olarak ilave ve/veya değişiklik protokolleri/sözleşmeleri yapabilirler. 
Bu Anlaşmanın Birinci Bölümünde yer alan Genel Hüktimler, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu kararı ile değiştirilebilir. 
MADDE 18. TADİLATLAR: 
Tadilatlar Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği hükümleri 
uyarınca yapılır. 
MADDE 19. SONA ERME: 
Bu Anlaşma; 
a) Kullanıcuun lisans sahibi olması durumunda lisansmın iptal edilmesi veya sona 
ermesi halinde, 
b) Kullarucımn iflasmın kesinleşmesi ve tasfiye memuru atanması hallerinde, 
c) Bu anlaşmanın eki olan tesis sözleşmesinin feshi halinde, 
mali yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla kendiliğinden veya Kullanıcı tarafından 
yazılı olarak başvurulması halinde tarafların mutabık kalacakları tarihte sona ermiş kabul 
edilecektir. 
MADDE 20. KISMİ HÜKÜMSÜZLIİKTE ANLAŞMANIN GEÇERLİLİĞİ: 
Bu Anlaşmanın herhangi bir hülcmünün, batıl, hükümsüz, geçersiz, uygulanamaz veya 
mevzuata aykırı olduğu tespit edilirse; bu durum Anlaşmanın geri kalan hükümlerinin 
geçerliğini kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaz. 
MADDE 21. ANLAŞMAZLI1CLARIN ÇÖZÜMÜ: 
TEİAŞ ile kullanıcı bu anlaşmanın hükümleri veya anlaşma hükümlerinde yapılacak 
değişiklikler üzerinde mutabakata varamazlarsa, oluşan ihtilafların çözümü için öncelikle 
Kuruma başvuruda bulunabilirler. 
Bu anlaşmanın uygulaıunasında TEİAŞ ile kullanıcı arasında çıkabilecek 
aniaşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir. 
MADDE 22. BILDIRİMLER: 
Bildirinder, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır. Bildirim 
adresinde bir değişiklik olması durumunda Kullamcı, adres değişikliğini, adres değişikliği 
gerçeldeşmeden önceki üç iş günü içerisinde TEİAŞ' a yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu 
bildirimin belirtilen süre içerisinde yapılmaması durumunda mevcut en son adrese yapılmış 
7

### Page 8
tebligatlar geçerli kabul edilir. TEİAŞ' in adres değişikliği, resmi internet sayfasında 
yaynnlanarak bildirilir. 
MADDE 23. MEVZUATA UYUM: 
Bu Anlaşmanın yürürlük tarihinden sonraki mevzuat değişiklikleri taraflar için 
bağlayıcıdır. 
MADDE 24. YÜRÜRLÜĞE GİRME: 
Kullanıcıya imzalamak üzere gönderilen bu Anlaşma; Anlaşmadan kaynaklanan 
ödeme yükün lülüklerinin yerine getirilerek, 30 gün içerisinde TEİAŞ'a gönderilmesini 
müteakip TEİAŞ tarafından imzalanmakla yürürlüğe girer. 
Ekler: 
1) Bağlantı Bilgileri, 
2) Bağlantı Noktasındaki TEİAŞ'a ait Tesis ve/veya Teçhizatın Özellikleri 
3) Mülkiyet Sınırları Çizelgesi, 
4) Tesis Sözleşmesi, 
5) İletişim Sistemi, 
6) Güç Kalitesi Ölçüm Sistemi, 
7) Teminatlar. 
8

### Page 9
İKİNCİ BÖLÜM 
EK-la 
ÜRETİCİLER İÇİN BAĞLANTİ BİLGİLERİ 
Tesisin Adresi 
Lisans Tarihi ve No'su 
Transformatör Merkezi/EİH 
Gerilim Seviyesi 
Ölçüm Noktası 
: Tek hat şemasında belirtildiği gibi 
Maksimum Alış Kapasitesi 
 
MW 
Maksimum Veriş Kapasitesi') 
MW 
Prensip Tek Hat Şeması2) 
1) Üretim lisansındaki kurulu güç değerinden az olmamalıdır. 
2) Prensip Tek Hat Şeması, söz konusu tesisin Ölçüm Noktası ve İletim Sistemine 
Bağlantılanyla ilgili bilgileri içermelidir. 
3) Kullanıcıya özgü bağlantı koşulları varsa EK-I d'de yer verilecektir. 
9

### Page 10
IKINCI BÖLÜM 
EK-lb 
OTOPRODUKTÖR veya OTOPRODÜKTÖR GRUBU IÇIN BAĞLANTI 
BILGILERI 
Tesisin Adresi 
Lisans Tarihi ve Nosu 
Transformatör Merkezi / EİH 
Gerilim Seviyesi 
Ölçüm Noktası 
: Tek hat şemasında belirtildiği gibi. 
Maksimum Alış Kapasitesi 
 MW 
Maksimum Veriş Kapasitesi 
 MW 
Prensip Tek Hat Şemasıo 
I) Prensip Tek Hat Şeması, söz konusu tesisin ölçüm Noktası ve İletim Sistemine 
Bağlantilanyla ilgili bilgileri içermelidir. 
2) 
Kullanıcıya özgü bağlantı koşulları varsa EK-I d'de yer verilecektir. 
10

### Page 11
liciNciBüLüm 
EK-le 
TÜKETICILER İÇIN BAĞLANTİ BİLGİLERİ 
Tesisin Adresi 
Transformatör Merkezi/EİH 
Gerilim Seviyesi 
Ölçüm Noktası 
: Tek hat şemasında belirtildiği gibi. 
Maksimum Alış Kapasitesi • MW 
Maksimum Veriş Kapasitesi • MW 
Prensip Tek Hat Şemasın 
t) Prensip Tek Hat Şeması, söz konusu tesisin ölçüm Noktası ve İletim Sistemine 
Bağlantılanyla ilgili bilgileri içermelidir. 
Kullanıcıya özgü bağlantı koşulları varsa EK-ld'de yer verilecektir. 
ıl

### Page 12
IKINCI BÖLÜM 
EK-ld 
KULLANICIN1N SISTEME BAĞLANTI KOŞULU 
 
 tesislerinin sisteme bağlantısı için, TEİAŞ tarafından eş zamanlı 
olarak yapılması gereken bağlantı ve sistem güçlendirme yatırımları veya diğer bir sistem kullanıcısı 
tarafından yapılması gereken iletim tesisi yatınmlan (TM, EİH vb.) aşağıda belirtilmiştir. Aşağıda 
belirtilen bu yatırımlar tamamlanana kadar 
'nın Sistem Kullanım Anlaşması 
yapılmayacalctır. Gerekli bağlantı ve sistem güçlendirme yatırımları veya diğer bir kullanıcı 
tarafından yapılması gereken iletim tesisi yatırımları tamamlanmadan üretim/tüketim tesisinin farklı 
bir bağlantı şekli ile (farklı gerilim ve farklı bağlantı şekli) devreye girmesi halinde ise, kapasitenin 
sağlanamaması riski 
tarafından üstlenilecek olup; 
'nın bu 
yöndeki zararları TEİAŞ tarafından tazmin edilmeyecektir. 
TEİAŞ tarafından yapılması gereken bağlantı ve sistem güçlendirme yatırımları veya diğer bir 
sistem kullanıcısı tarafından yapılması gereken iletim tesisi yatırımları: 
1-
2-
3-
4- 
12

### Page 13
EK-2 
BAĞLANTİ NOKTASİNDAKI TEİAŞ'A AİT TESİS VE/VEYA TEÇHIZATİN 
ÖZELLIKLERI: 
Kullanılacak primer ve sekonder teçhizat TEİAŞ'ın yörörlülcteki teknik şartnamelerine ve ilgili 
yönetmelildere uygun olarak, TEİAŞ'ın onayı alındıktan sonra; temin, tesis ve test edilecektir. 
13

### Page 14
EK-3 
MÜLKIYET SINIRLARI 
a) Mülkiyet sınırının yazılı ifadesi: 
b) Mülkiyet sınırının Prensip Tek Hat Şeması üzerinde gösterimi: 
14

### Page 15
EK-4 
TESIS SÖZLEŞMESİ 
Bu Sözleşme; Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat' uyarınca iletim sistemi 
varlıklarının isim ve/veya 'tavanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen kullarucı 
tarafından tesis edilmesi ve/veya finanse edilmesi ve/veya TEİAŞ tarafından yapımı ile iletim 
sistemine bağlanması için uyulması gereken hüküm ve şartları içerir. 
MADDE 1. TARAFLAR: 
TEİAŞ 
: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No.12 Balgat/ANKARA 
Kullanıcı 
Kullamcnun Kanuni Adresi 
• 
 
Kullanıcuun sıfatı 
:(Kullanıcının üretim faaliyeti gösteren şirket, dağıtım şirketi 
veya tüketici olduğu belirtilir) 
Kullanıcınuı Ticaret Sicil No'su • 
 
İmza Tarihi 
MADDE 2. İŞİN KAPSAMI VE TAH1V1İNİ KEŞIF BEDELİ: 
Kullamcı tesisinin İletim sistemine bağlantısmı teminen; 
A. Kullamcı Yapımı Kapsamında; 
1. 400/154/00 kV 
TM'de 
adet 400/154/00 kViıık fider donatılması 
ve 400/00 kV, 
MVA'lık adet transformatör tesisi işi (İşin yaklaşık 
tahmini bedeli TL' dır) 
2. 400/154/00 
 TM' den itibaren 
 karalcteristikli bir EİH 
tesisi. 
(İşin yaklaşık tahmini bedeli 
TL'dır.) 
(OPGW; 
standardında fiber optikli olarak tesis edilecektir.) 
3. 
kullarucı şalt sahasında TEİAŞ standartlarına uygun alt yapısı 
aşağıdaki maddelerde belirtilen şekilde hazırlanmış (TEİAŞ Kullanımı İçin ) 400/154 kV 
..... adet yedek hat fıderi/trafo fideri yeri bırakılacalctır. (Detaylan için madde İşin 
Yapılması ve Yapım Koşulları: I bendine balunız.) 
4. İşin damga vergisine tabi toplam keşif bedeli 
 TUdır. 
5. İşin gerçekleşme süresi; Tesis yapımı öncesi işler için ay, tesis yapımı süresi için 
 
ay olmak üzere, toplam 
aydır. 
B. TEİAŞ Yapımı Kapsamında; 
1) 
 Proje No'lu 
Tesisi işi 
2) 
 Proje No'lu 
Tesisi işi 
A-1. ve A-2. bentlerinde belirtilen tesislerin tahmini keşif bedeli ve geri ödemeye esas 
gerçekleşen yatırım tutarı; EPDK tarafından onaylanan "Geri ödemeye Esas Gerçekleşen 
Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi"ne göre; 
15

### Page 16
1- İletim Trafo Merkezi ve YG Güç Kablosu Tesisi 
a) Tahmini Keşif Bedelinin Belirlenmesi 
Tesis Sözleşmesinde yer alan iletim Trafo Merkezi ve YG Güç Kablosu Tesislerinin 
tahmini keşif bedeli, bu sözleşmeye konu tesisin prensip tek hat şeması esas almarak,.anlaşmanın 
elinde yer alan tesise ait keşif listesindeki her bir iş kalemi tahmini miktarı ile iş kalemi birim 
fiyatlarının çarpımı ve genel toplam alınmasıyla tespit edilir. Anlaşma eki keşif listesindeki iş 
kalemlerinin birim fiyatları; Bağlantı Anlaşması imza tarihinden bir ay önceki tarih başlangıç 
alınarak, geriye dönük bir yıl içinde (Bağlantı Anlaşması imza tarihinden bir ay öncesi başlangıç 
alınarak belirlenen geriye dönük bir yıl içinde, Bağlantı Anlaşmasına esas yapım işiyle aynı 
teknik özelliğe sahip en az bir sözleşme bulunmuyorsa, Bağlantı Anlaşması tarihinden geriye 
dönük olarak en yakın gerçekleştirilen ilk işin sözleşme fiyatları dikkate alınacaktır) TEİAŞ'ın 
Kamu ihale Kanunu'na göre gerçekleştirdiği "Yapım İşi İhaleleri" sonucunda imzalamış olduğu 
sözleşmelerdeki, aynı teknik özelliğe sahip iş kalemleri birim fıyatlarının ortalaması alınarak 
belirlenecektir. 
b) Fiili Durumun Tespiti 
Geçici kabul çalışmaları sırasında, onaylı projeler dikkate alınarak, TEİAŞ bölge teşkilatı 
ve anlaşmanın tarafı olan iletim sistemi kullanımının katılımlarıyla ve imzasıyla, keşif 
listesindeki her bir iş kalemi miktarları kontrol edilecek ve bu miktarlardaki artış ya da elcsilişler 
ve varsa ilave iş kalemleri kaydedilerek bir durum tespit tutanağı düzenlenecektir. Anlaşma eki 
keşif listesinde yer almamalcla birlikte, onaylı projelerine göre gerçekleştirilerek, miktarı da 
girilmek suretiyle geçici kabul çalışmaları sırasında hazırlanan durum tespit tutanaklan 
kapsamında ödeme yapılacalctır. 
e) Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Metodolojisi 
Tesis sözleşmesinde yer alan iletim tesislerinin geri ödemeye esas gerçekleşen yatırım 
tutan; EPDK'ıun 16.11.2016 tarih, 6593-20 sayılı Kararı ile onaylanan ve 26.11.2016 tarih, 
29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Geri ödemeye Esas Gerçekleşen 
Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi" çerçevesinde hesaplanacak, hesaplanan geri ödeme tutan 
Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde 
geri ödenecektir. 
Geçici kabulün onayını müteakiben 30 takvim günü içinde, anlaşmanın tarafı olan iletim 
sistemi kullanıcısı, metodoloji ile belirlenen "Gerçekleşen Yatırım Tutarı" üzerinden iletim 
Trafo Merkezi ve/veya YG Güç Kablosu tesisi için TEİAŞ adına bir fatura düzenleyecektir. 
2- Enerji İletim Hatları Tesisi 
a) Tahmini Keşif Bedelinin Belirlenmesi 
Tesis sözleşmesinde yer alan havai hat tesisleri ile ilgili tahmini keşif bedeli, lcilometrik 
birim maliyet ile tahmini hat uzunluğunun çarpılmasıyla bulunur. 
Havai hat tesislerinin kilometrik birim maliyeti; Bağlantı Anlaşması imza tarihinden bir 
ay önceki tarih başlangıç alınarak, geriye dönük bir yıl içinde (Bağlantı Anlaşması imza 
tarihinden bir ay öncesi başlangıç alınarak belirlenen geriye dönük bir yıl içinde, Bağlantı 
Anlaşmasına esas yapım işiyle aynı karalcteristiğe sahip enerji iletim hattı yapım işine ait en az 
16

### Page 17
bir sözleşme bulıııımuyorsa, Bağlantı Anlaşması tarihinden geriye dönük olarak en yakın 
gerçekleştirilen ilk işin sözleşme fiyatı dikkate alınacaktır) TEİAŞ'm Kamu ihale Kanunu'na 
göre gerçekleştirdiği "Yapım İşi İhaleleri" sonucunda inızalamış olduğu sözleşmelerdelci, aynı 
karakteristiğe sahip enerji iletim hattı yapım işi kilometrik maliyetlerinden en düşüğü alınarak 
belirlenecektir. 
b) Fiili Durumun Tespiti 
Fiili Durum Tespit Tutanaklan Geçici Kabul çalışmaları sırasında, onaylı projeler 
dikkate alınarak, Geçici Kabul Tutanaldan ile eş zamanlı düzenlenecektir. Fiili Durum Tespit 
Tutanaldannda; EİH'nın toplam uzunluğıumn (mülkiyet suurlan içerisindeki uzunluklar hariç) 
yanı sıra, tesis edilen direldere ait ağırlık bilgileri ile birlikte hattın tamamına ait galvanizli demir 
direk toplam ağırlığı ve galvanizli demir direk lcilometrik ağırlığı da yer alacaktır. Fiili Durum 
Tespit Tutanaklarında yer alan galvanizli demir direk ağırlıkları TEİAŞ tarafından onaylanan 
galvanizli demir direk proje ağırlıkları esas alınarak hesaplanacaktır. Fiili Durum Tespit 
Tutanaklan, TEİAŞ ve kullamcı yetkililerince inızalanacalcur. Bağlantı Anlaşmasındalci bilgiler 
kontrol edilerek, Fiili Durum Tespit Tutanaklannda yer alan karalcteristik, uzunluk ve ağırlık 
bilgileri doğrultusunda ödeme yapılacalctır. 
c) Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Metodolojisi 
Tesis sözleşmesinde yer alan iletim tesislerinin geri ödemeye esas gerçekleşen yatırım 
tutarı; EPDK'ıun 16.11.2016 tarih, 6593-20 sayılı Kararı ile onaylanan ve 26.11.2016 tarih, 
29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Geri ödemeye Esas Gerçekleşen 
Yatınm Tutan Tespit Metodolojisi" çerçevesinde hesaplanacak, hesaplanan geri ödeme tutarı 
Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde 
geri ödenecektir. 
Geçici kabulün onayını müteakiben 30 takvim günü içinde, Anlaşmanın tarafı olan iletim 
sistemi kullanımı, metodoloji ile belirlenen "Gerçekleşen Yatırım Tutan" üzerinden havai hat 
tesisi için TEİAŞ adına bir fatura düzenleyecektir. 
Tesisin gerçekleşen yatırım tutarı Kullanıcıya borçlandan toplam miktarı oluşturacaktır. 
Madde 2-A'da tarifienen enerji iletim tesislerinin tümünün tamamlanmasına müteakip, 
en son kabulü yapılan tesisin geçici kabul onay tarihi geri ödeme işlemi için esas alınarak 
yapılacaktır. 
MADDE 3.KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER: 
Madde 2-A'da tarif edilen enerji iletim tesisleri ile ilgili olarak yapılması gereken ve yer 
teslimine esas teşkil edecek olan etüt, ÇED ve kamulaştırma (gerekmesi halinde imar) 
çalışmalarına ilişkin plan ve projeler, Kullarucı tarafından TEİAŞ standartlarına uygun olarak 
hazırlanacak ve bu Sözleşmenin ilgili eklerinde belirtilen esaslara göre onay mercii ilgili 
idarelere onaylan yaptınlarak TEİAŞ'a teslim edilecektir. 
1) Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Kararı Temin İşleri: 
Bağlantı Anlaşması kapsamında yer alan Enerji İletim Tesislerine (EİT) ait Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) çalışmalarına başlamlabilmesi için etüt, plan, proje çalışmalarının 
TEİAŞ tarafından onaylanarak kesinleştirilmiş olması şarttır. Buna göre; 
17

### Page 18
a) TEİAŞ tarafından onaylı kesin güzergah planı bulunan Enerji İletim Hattı (E111), 
b) Tek başına ya da EİH ile birlikte tesisi planlanan onaylı saha plankotesi olan Trafo 
Merkezi (TM), 
c) Gerilim ve/veya uzunluk değişimine konu EİH yenileme projeleri, için uygulanacak 
ÇED işlemleri kullanım tarafından aşağıda belirtilen esaslara göre yürütillecektir. 
Bu itibarla EİT'leri için ÇED Yönetmeliği uygulamalarmda; 
A. ÇED Yönetmeliği Kapsamı Dışında Olan Faaliyetler 
- 
Tesisi planlanan 5 km'den kısa 
- 
Kapasite artınmuun olmadığı (aynı gerilimde ve aynı uzunlukta olan) mevcut hat 
güzergahnun ve direk yerlerinin kullanıldığı yenileme (iyileştirme) EİH ile 
- 
Trafo merkezi projeleridir. 
Ancak, söz konusu projelerin tesis aşamasında, yürürlükteki Çevre Kanunu ve ilgili 
yönetmeliklere uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin 
alınması, ekolojik dengenin bozulmamasına, çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik 
tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir. 
Tesis aşamasında belirtilen hususlara uyulmadığı= TEİAŞ/Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı/Valilik/üçüncü şahıslar tarafından tespit edilmesi durumunda tüm hukuki ve mali 
sorumluk ve yükümlülükler Kullanıcıya ait olacaktır. 
B. 154 kV ve üzeri 5 km-15 km (5 km dahil) arasında olması durumunda; 
- 
Tesisi planlanan Elli uzunluğu, 
- 
Kapasite artınnuna konu yenileme hattının; gerilim ve/veya güzergah değişimiyle 
beraber toplam uzunluğu, 
- ÇED Gerekli Değildir Karan bulunan projelerin mevcut proje uzunluğu ile beraber 
planlanan kapasite artışının toplam uzunluğu, 
değerlendirilerek yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır. 
Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Süreci; yürürlükteki ÇED Yönetmeliği ve Yeterlik Tebliğine 
uygun şekilde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlik belgesi almış kurum/kuruluş 
vasıtasıyla yürütülecektir. PTD sürecinde, ilgili kurum kuruluş yazışmaları= takibi 
sonuçlandırılması, kurum, kuruluş taleplerinin yerine getirilmesine müteakiben hazırlatılan 
PTD'nin TEİAŞ'a sunulması gerekmektedir. TEİAŞ tarafından uygun bulunan PTD ile TEİAŞ 
tarafından hazırlanan Taahhütname (PTD ve eklerine ait) kullanım temsilcisi tarafından e-ced 
sistemine yilklenecektir. 
PTD sürecinde, ilgili kurum kuruluş yazışmalarmın takibi, sonuçlandırılması, kurum, 
kuruluş taleplerinin yerine getirilmesine müteakiben süreç sonunda temin edilen "ÇED Gerekli 
Değildir Kararı" ve istenilen sayıda PTD'nin TEİAŞ'a sunulması gerekmektedir. 
Kullanıcı tarafından bu kapsamda yer alan projeler için "ÇED Gerekli Değildir Kararı" 
temin edilmeden hiçbir şekilde tesise başlanılmayacaktır. Ancak anılan kararın temini 
sonrasında projede meydana gelebilecek Yönetmeliğe tabi değişiklikler Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'na veya ilgili Valiliğe iletilmek üzere TEİAŞ'a bildirilecek olup; Kullanım tarafından 
ÇED çalışmaları takip edilerek sonuçlandınlacaktır. 
18

### Page 19
Ayrıca Kullanıcı, tesis aşamasında yürürlükteki Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler 
uyarınca "ÇED Gerekli Değildir Kararı" temin edilen EİH'na ait PTD ve elderinde taahhüt 
edilen hususlara uymakla yükümlüdür. "ÇED Gerekli Değildir Kararı" temin edilmeden tesise 
başlandığı= ve/veya tesis aşamasındaki yükümlülüklere uyulmadığının, TEİAŞ/Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı/Valilik(ler) veya üçüncü şahıslar tarafından tespit edilmesi ve/veya 
TEİAŞ'ın onayı almmadan proje değişikliğine gidilmesi halinde oluşacak tüm hukuki ve mali 
sorumluluk ve yükümlülükler Kullanıcıya ait olacaktır. 
C. 154 kV ve üzeri 15 km'den fazla (15 km dahil) olması durumunda; 
Tesisi planlanan EİH, 
Kapasite artırımma konu yenileme hattının; gerilim ve/veya güzergah degişimiyle 
beraber toplam uzunluğu, 
ÇED Olumlu Kararı bulunan projelerin sadece kapasite artış uzunluğu, 
değerlendirilerek yürürlükteki mevzuat hülctimleri uygulanır. 
ÇED süreci, yürürlükteki ÇED Yönetmeliği ve Yeterlik Tebliğine uygun şekilde, Çevre ve 
Şehircilik Balcanlığuıdan yeterlik belgesi almış kurum/kuruluş vasıtasıyla yürütülecektir. ÇED 
sürecinde, ilgili kurum kuruluş yazışmalannın takibi, sonuçlandırılması, kurum, kuruluş 
taleplerinin yerine getirilmesine mütealciben süreç sonunda temin edilen "ÇED Olumlu Kararı" 
ve istenilen sayıda Nihai ÇED Raporunun Kullanıcı tarafindan TEİAŞ'a sunulması 
gerekmektedir. ÇED sürecinde İnceleme Değerlendirme Komisyonunun asli üyesi olan 
TEİAŞ'ın görüş ve önerilerinin de yer aldığı ve Bakanlıkça nihai edilecek ÇED Raporu ve 
eklerine ait Taahhütname TEİAŞ tarafından verilecektir. 
Kullanıcı tarafmdan bu kapsamda yer alan projeler için "ÇED Olumlu Kararı" temin 
edilmeden hiçbir şekilde tesise başlandmayacak ve anılan kararın temini ardından projede 
yapılacak Yönetmeliğe tabi değişiklikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na veya ilgili Valiliğe 
iletilmek üzere TEİAŞ'a bildirilecek olup; Kullanıcı tarafından ÇED çalışmaları takip edilerek 
sonuçlandınlacaktır. 
Ayrıca Kullanıcı, tesis aşamasında yürürlükteki Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler 
uyarınca "ÇED Olumlu Kararı" temin edilen projeye ait nihai ÇED Raporu ve eklerinde taahhüt 
edilen hususlara uymakla yükümlüdür. "ÇED Olumlu Kararı" temin edilmeden tesise 
başlandığının ve/veya tesis aşamasındaki yükümlülüklere undmadığının, TEİAŞ/Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı/Valilik(ler) veya üçüncü şahıslar tarafından tespit edilmesi ve/veya 
TEİAŞ'ın onayı almmadan proje değişikliğine gidilmesi halinde oluşacak tüm hukuki ve mali 
sorumluluk ve yükümlülükler Kullanıcıya ait olacaktır. 
2) İşin Yapılması Ve Yapım Koşulları: 
A. Madde 2-A'da belirtilen tesisler ilgili mevzuat ve genel hukuk hükümleri ile Bağlantı 
Anlaşması tarihindeki TEİAŞ teknik şartnamelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulması 
koşulu ile Kullanıcı tarafmdan başlatılacak ve tamamlanacaktır. Aksi halde oluşabilecek her 
türlü hukuki ve mali sorumluluk Kullamcıya ait olacak ve bu sebeple Kullanıcı, TEİAŞ'tan 
herhangi bir hak ve alacak talebinde bulımmayacalchr. 
B. Tesisin yeterliliği olan kişilerce yapılması esastır. Tesisi yapmakla yükümlü olan 
Kullanıcı veya Yüklenici/Altyüklenici, sözleşme konusu iletim tesisi tahmini keşif bedelinin 
%50'sinden az olmamak üzere, TEİAŞ'ın uygulamakta olduğu, benzer iş tanınma uygun iş 
deneyim belgesine haiz olacaktır. Bu şartları sağlayan Yüklenici ile Kullanıcı arasında veya alt 
19

### Page 20
yüklenici kullanılıyor ise Altyüklenici ile Yüklenici arasında Bağlantı Anlaşması tarihinden 
sonra yapılan bütün sözleşmelerin birer sureti tesis çalışmalarına başlamadan önce Kullamcı 
tarafından TEİAŞ' ın ilgili tesis dairesine sunulacak ve Yapım Yetkisi alınacaktır. Yapım yetkisi 
almmadan tesis işlerine başlanmayacaktır. 
C. Madde 2-A'da anılan enerji iletim tesislerinin yapımına ilişkin olarak talcribi 
güzergah/ yer seçimi işleri Bağlantı Anlaşması imzalamadan önce TEİAŞ'ın ilgili birimleri 
tarafından gerçekleştirilir ve İşin Gerçekleşme Süresini belirlemek üzere Kullamcıya iletilir. 
Belirlenen bu güzergah Anlaşma imzalandıktan sonra bir tutanakla Kullanıcı tarafından ismen 
yeticilendirilen tesis yüldenicisine plan-proje çalışmalarının yapılması amacıyla teslim edilir. 
D. Madde 2-A'da anılan iletim tesislerinin yapımına başlanmadan önce; Etüt, Plan, 
Proje, Direk Ayak Kesitleri, Direk Tevzi Cetveli, Kadastro Onaylı Kamulaştırma Haritaları, 
gerekmesi halinde Imar Planları, ÇED Raporu vb. diğer gereklilikler, Kullamcı tarafından 
tamaınlanacaktır. 
E. Kullamcı tarafından TEİAŞ adına yapılacak İletim tesislerinin yapımına esas Bağlantı 
Anlaşması tarihindeki TEİAŞ teknik şartnameleri ve ön projeler TEİAŞ'ın ilgili tesis Daire 
Başkanlıkları tarafından sağlanacalcur. 
F. Kullamcı tarafından TEİAŞ adına hazırlanan iletim tesisi projeleri ve tesislerde 
kullanılacak olan malzemelere ait onay dokümanlar' (tip testleri, garantili karakteristik listeleri, 
boyut resimleri, etiket resimleri, vs.) TEİAŞ 'a onaylatılacaktır. Tesislerde kullanılacak olan 
malzemelere ilişkin onaylama işlemleri TEİAŞ tarafından yapım yetkisi verilmeden 
yap ılmayacaktır. 
G. Kullanıcı tarafından TEİAŞ adına yapılacak tesislerde kullanılacak tüm malzemelerin 
kabul testlerine TEİAŞ elemanlarının gözlemci olarak iştirak etmesi esas olup, Kullamcı TEİAŞ 
elemanlarının testlere iştirakini teminen gerekli organizasyonu yapacaktır. TEİAŞ'ın gözlemci 
(Muayene ve Kabul Komisyonu) gönderme hakkı salchdır. Malzemelerin tesiste kullanımına test 
dokümanlannın onayına müteakip başlanılabilecektir. Yapılacak iletim tesisleri, onaylı projelere 
uygun olarak ilgili mevzuat ve genel hukuk hükümlerine uyulmak koşulu ile TEİAŞ'ın yapım 
kontrollüğü altında (TEİAŞ'a devredilecek olanlar) Kullamcı tarafından tesis edilecektir. 
H. Kullamcı tarafından yapılacak olan işlerin yürütülmesinde; Çevre Kanununa, bu 
Kanuna istinaden yürürlüğe giren yönetmelildere, tebliğlere ve iş güvenliği ile ilgili diğer 
mevzuata uyulacak ve tüm güvenlik tedbirleri Kullanıcı tarafından sağlanacak olup tüm 
sorumluluk Kullanıciya ait olacaktır. 
I. Kullanıcının şalt sahasında ileride donatılacak 400/154/00 kV fider(lerin) 
yeri/yerleri TEİAŞ tarafından belirlenecektir. 
Boş fider yeri iç fensin içinde kalacak şekilde şalt projelendirilecek, şalt içi yollar buna 
göre yapılacak, topraklama ağı döşenecek, 154 kV ve/veya 400 kV tüm baralar çekilecek (GIS 
Trafo Merkezleri hariç), drenajı yapılacak ve mıcır serilecek, fider çıkış porta'', koruma teli 
pilonları ve çıkış yönleri belli olan fiderler için fider üst gergi iletkenleri yapılacalctır. Boş fider 
yerlerine ileride konulacak primer cihazIarm temelleri, kanalları ve bu cihazlara ait kablo 
kanalları yapılmayacaktır. Bara diferansiyel ve kesici arıza koruma sistemi yedek fideride 
kapsayacak şekilde tesis edilecektir. Kumanda/kontrol sistemi yedek fiderler için tesis 
edilecektir. Ancak röle panosu yapılmasına gerek olmayacalctır. 
20

### Page 21
J. Kullanıcı tarafından TEİAŞ adına yapılan tesislerin geçici kabulünden sonra 2 yıl 
boyunca proje tasarımı, imalat ve montajından kaynalclanan hasarlardan Kullanıcı sorumlu 
olacak ve bu süre içerisinde söz konusu hasarlara ait giderler Kullanıcı tarafından 
karşılanacalctır. 
K. Kullanıcı tarafından TEİAŞ adına yapılan tesislerdelci prirner teçhizat ile her türlü 
haberleşme, koruma, kumanda, ölçü, sayaç ve benzeri cihazlar ile sistemler ve bunlarla ilgili 
dokümantasyon, yazılım ve Türkçe terctimeleri, Kullanıcı tarafından masrafları kendisine ait 
olmak üzere yaptınlacalc ve TEİAŞ 'a verilecektir. 
L. Trafo merkezlerinin komple nihai tek hat şeması, komple fiziki resimleri (genel 
konum, genel yerleşme, kesit, temel kanal, topraklama, aydınlatma v.s, resimleri), inşaat ve 
komple sekonder resimleri elektronik ortamda üzerinde çalışma yapılabilecek şekilde dwg 
formatında hazırlanacak ve en geç geçici kabul onay tarihine kadar CD içerisinde (2 kopya) 
TEİAŞ 'a verilecektir. 
3) Kamulaştırma İşleri: 
A. Tesislerin yapılacağı yerlerin, Kullanıcı mülkiyetindeki arazide kalması halinde tesis 
yeri (direk yeri, fıder yeri trafo merkezi, şalt sahası v.b.) mülkiyeti/kullamm hakkı ile hat 
güzergahlannın irtifalc haklarının, üzerinde herhangi bir takyidat ve lusıtlama bulunmaksızın 
TEİAŞ adına ve TEIAŞ'tan hiçbir bedel talep edilmeyecek şekilde tapuda devir ve tescili 
öncelikle sağlanacak olup, bu devir ve tescillere yönelik kamulaştırma planları (gerekli olması 
halinde imar planları ve gerekli olabilecek diğer izinler) Ek-i'deki esaslara göre yapılacaktır. 
Bu Sözleşmenin "İşin Kapsamı ve Tahmini Keşif Bedeli"başlıklı 2-A maddesi 
kapsamında TEİAŞ' a yedek hat fider yer(ler)i bıralulacaktır. Kullanıcı mülkiyeti ve işletmesinde 
kalacak şekilde tesis edilecek olan trafo merkezi veya şalt sahasındalci yedek hat fider(ler)i 
TEİAŞ'a ait olacaktır. Bu fider(ler)in isabet ettiği kadar sahanııı, müllciyeti/kullamm haldu tapu 
kaydında herhangi bir rehin, takyidat ve kısıtlama bulunmaksızın TEİAŞ adına ve TEİAŞ' dan 
hiçbir bedel talep edilmeyecek şekilde tapuda devir ve teselli de öncelikle yapılacak olup, bu 
devir ve tescillere yönelik kamulaştırma planları (gerekmesi halinde imar planları ile gerekli 
olabilecek diğer izinler) Ek-rdelci esaslara göre yapılacaktır. 
B. Madde 2-A'da belirtilen tesislerin, Kullanıcının müllciyetindeki taşuunazlann sıııın 
dışına taşması halinde ise işlemler, enedi iletim hatlarında, İletim Hatları Tesis Dairesi 
Başkanlığınca güzergah planı ile direk tevzi listesinin; trafo merkezlerinde ise Trafo Merkezleri 
Tesis Dairesi Başkanlığınca saha planlcotesi üzerine işlenmiş trafo merkezi yerleşim planının 
onaylanmasını müteakiben Ek-i'de belirtilen esaslara göre yapılacaktır. 
Elektrik Piyasası, Çevre, Kamulaştırrna ve imar kanunlannda ve bunlarla ilgili 
mevzuatta değişiklik olmasından dolayı TEİAŞ dışındaki idarelerde bu sözleşmede tammlı 
çevre, kamulaştırma ve imara ilişkin işlerin ve görevlerin yerine getirilmesi imkanının 
kalmaması halinde bu işler, Kullamcı tarafından TEİAŞ'ın görüşü doğrultusunda yapılarak 
sonuçlandınlacaktır. 
C. Madde 2-A' da anılan 
 iletkenli hattın ve 
 
sahasının kamulaştırma ve irtifak haklarına ilişkin işlemler için anlaşma imzalamadan önce 
Kullanıcı; Ek-7/B'de belirtilen teminatı derhal nakde çevrilebilen kesin ve süresiz teminat 
mektubu olarak temin ederek TEİAŞ Tarife ve Müşteri Hizmetleri Dairesi Başkanlığına teslim 
edecektir. 
21

### Page 22
Ek-7/B'de belirtilen teminatlar TEİAŞ Tarife ve Müşteri Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığına ulaştınlmadan Bağlantı Anlaşması yürürlüğe girmeyecelctir. 
D. Madde 2-A'da belirtilen işlerin tesis yapımı öncesi sürede kullarucı tarafından 
tamamlanamaması halinde, ilgili Daire Başkanlığı/ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından 
Kullanıcıya, bildirim yapılmak ve Kullamcnun Tesis Yapım öncesi süreyi geçmemek koşuluyla 
belirleyeceği süre kadar ilave süre bir defaya mahsus olmak üzere verilecektir. Söz konusu 
işlerin verilen ilave süre sonunda da tamamlanmamış olması durumunda, eksik kalan işler 
TEİAŞ tarafından tamaınlanacalctır. Bu işlerin tamamlanması için, Kullaıııcıdan Ek-7/B 
kapsamında alınan teminat nalcde çevrilerek kullanılacak, teminat tutarını aşan harcamalar ise 
aynca Kullanıcıdan tahsil edilecektir. 
E. Madde 2-A'da amlan tesislere ilişkin Kullanıcuun yapmakla yükümlü olduğu işlerin 
tamamlanmasını müteakiben fiili kamulaştırma işlemleri TEİAŞ işletme bütçesinden 
karşılanmak suretiyle TEİAŞ ' ca yapılacaktır. Fiili kamulaştırma sürecinde meydana gelebilecek 
gecikmeler ya da kamulaştırmanın gerçekleştirilememesi sebebiyle tesis yapımının gecikmesi 
veya yavaşlamasmdan ve bunların sonucunda oluşabilecek mali ve hukuki durumlardan TEİAŞ 
sorumlu tutulamaz 
4) Vazgeçme ve Fesih: 
Bu Bağlantı Anlaşmasmm imzalanmasından sonra, 
A. Bağlantı dahilindelci iletim varlıklannm Madde 2-B kapsammda TEİAŞ 
tarafından yapılması ve tesis sürecinde veya sonunda kullamcmın kendi tesislerinin 
(üretim/tüketim) yapımından vazgeçmesi veya tamamlamaması durumunda TEİAŞ bu 
Sözleşmeyi herhangi bir ihbara gerek kalmaksızm tek taraflı olarak fesih edecektir. 
B. Kullamcı tarafından TEİAŞ adına yapılacak tesislerin "İşin Gerçekleşme 
Süresi" sonunda TEİAŞ'dan kaynaklanmayan sebeplerden dolayı Geçici Kabule hazır hale 
getirilememesinin ilgili Tesis Daire Başkanlıklarınca tespit edilmesi durumunda, iletim 
sistemi ihtiyaçları, arz güvenilirliği gözetilerek TEİAŞ tarafından kullamcıya, tesisin geçici 
kabule hazır hale getirilmesi için en fazla işin yapım süresi kadar ilave süre verilecektir. 
Verilen bu ilave sürenin sonunda da tesisin geçici kabule hazır hale getirilmemesi 
durumunda TEİAŞ bu Sözleşmeyi herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak 
fesih edecektir. 
C. Kullanıcının kendi talebiyle bağlantı şeklinin değişmesi halinde bu anlaşma 
fesih edilir. 
Sözleşmenin yukarıda sayılan nedenlerle ya da işletmeye giren tesislerde lisans 
iptali/sonlandındması veya kullamcı talebiyle feshi durumunda; 
1. 
Bu Sözleşmenin feshi tarihine kadar TEİAŞ tarafından Madde 2-A ve 2-B'de anılan 
tesislere ilişkin olarak yapılmış ve yapılacak olan (tesis yapımı öncesi işler için yapılacak 
harcamalar da dahil) harcamalar, TEİAŞ ilgili Daire Başkanlığı/Bölge Müdürlüğü tarafından 
belgelendirilmesi kaydıyla hesaplanacak ve bu miktar Kullamcı tarafından TEIAŞ'ın yazılı 
isteminden itibaren 30 takvim günü içerisinde, bir defada ve nakden TEİAŞ'ın Mali Işler ve 
Finans Yönetimi Daire Başkanlığındaki yemesine yatınlacaktır. 
22

### Page 23
Kullanıcı bu bedeli belirtilen süre içinde ödemez ise, TEİAŞ bu bedeli yasal faizi ile 
birlikte talep edecektir. 
2. Ek-7/A ve/veya Ek-7/B 'de belirtilen teminatlar TEİAŞ 'ca irad kaydedilir. 
3. Kullamcımn iletim sistemine bağlantısı için gerekli olan iletim varlıklarının 
TEİAŞ'ın yatırım programı kapsamında tesis edileceği durumlarda lisans!' kullamcdarm 
lisansınııı, TEİAŞ'ın yatınm programı kapsamında tesis edilecek iletim varlıklarının en son 
geçici kabul onay tarihinden itibaren on yıl dolmadan önce sona ermesi veya iptali, serbest 
tüketicilerin ise onuncu yılın sonundan önce iletim sisteminden ayrılmaları ve söz konusu 
tesislere TEİAŞ tarafından iletim şebekesi içinde ihtiyaç duyulmaması halinde; Bağlantı 
Anlaşması kapsamında alman teminat mektuplannın, kullamcmm bağlantısı için tesis edilen 
iletim varlddarına ilişkin yatırım milctarından, kullamcı tarafından ayrılma tarihine kadar 
ödenmiş toplam sistem lcullamm bedeli düşülerek bulunacak tutar kadarı TEİAŞ tarafından kat 
kaydedilir. 
5) Geçici Ve Kesin Kabuller: 
A. Geçici kabulden önce salt sahası, primer ve sekonder teçhizata ait testler TEİAŞ 
gözlemcisi nezaretinde yaptınlacak ve sonuç raporlar' Kullanıcı tarafından TEİAŞ'a sunulacaktır. 
Madde 2-A'da anılan tesislerin Kullanıcı tarafından tamamlanmasından sonra Kullanıcı, 
TEİAŞ'dan geçici kabul isteyecektir. 
B. Geçici kabul sırasında Madde 3/2'de belirtilen şartrıame ve onaylı projesine göre 
belirlenen eksiklikler ve alcsakhldar (sistemin enerjilendirilmesine mani teşkil etmeyen) tutanakta 
belirtilen süresi içerisinde, geçici kabul sonrasında ortaya çıkacak sorunlar ise kesin kabule kadar 
Kullamcı tarafından giderilecektir. Kabul tutanaklan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 
yürürlükteki "Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği" hükümleri esas alınarak düzenlenecektir. 
Madde 2-A'da anılan tesislerin devir işlemi; geçici kabul tutanağınm onaylanmasını mütealciben 
30 takvim günü içerisinde yapılacaktır. Geçici kabul ile tesislerin garanti süresi başlayacak olup 
nihai projeler bu aşamada TEİAŞ'a teslim edilecektir. 2 yıllık garanti süresi sonunda kesin kabule 
mani bir halin olmaması durumunda kesin kabul yapılacaktır. 
Kullanıcı, üretim tesisinin iletim sistemi ile paralele girme işlemine ilişkin olarak gerek 
tesis aşamasında (proje tasarımında) gerek tesislerin tamamlanmasını talciben, şalt, kontrol, 
koruma ve lcumanda merkezlerinde alınması gerekli tüm tedbirleri alacak ve paralele girme işlemi 
TEİAŞ ilgili Yük Tevzi merkezinin komuta ve talimatları doğrultusunda Kullanıcı tarafmdan 
kendi tesislerinde gerçekleştirilecektir. 
6) Diğer Masraflar: 
Bu sözleşmeden doğan vergi, resim, harç v.b. masrafların tamamı Kullanıcıya ait 
olacaktır. 
7) Tesislerin Mülkiyeti: 
Madde 2'de anılan tesislerden TEİAŞ adına Kullanıcı tarafından tesis edilenler ile 
kullanıcı şalt sahasında TEİAŞ kullanımına aynlan donatılı veya donatısız fider(ler) TEİAŞ'ın 
mülkiyetinde olacaktır. 
8) Kullanıcıya Borçlamlan Toplam Miktarın Ödenmesi: 
Kullanıcıya borçlandan toplam miktar, Madde 2-A'da belirtilen tesislerin gerçekleşen 
yatırım tutarlanndan oluşur. Madde 2-A'da belirtilen tesisler için yapılacak fiili kamulaştırma 
23

### Page 24
bedelleri TEİAŞ tarafından karşılanacağından; kullanıcıya borçlamlan toplam miktarın içinde yer 
almaz. 
Madde 2-A'da belirtilen iletim varlıkları için Kullanıcıya borçlatulan Geri Ödemeye Esas 
Gerçekleşen Yatırım Tutarı Madde-2 hükümleri çerçevesinde belirlenerek; 6446 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu gereği en fazla on yılda geri ödenecektir. 
TEİAŞ adına tesis edilen iletim varlıklarının en son geçici kabul onay tarihinden itibaren 
on yıl dolmadan, lisansh kullanıcılann lisanslannın sona ermesi veya iptali, serbest tüketicilerin 
iletim sisteminden ayrılmak istemeleri durumunda, iletim sisteminden ayrılan kullanıcınm bu 
madde kapsamında yapmış olduğu veya finanse ettiği yatırımların, münhasıran kendi tesislerinin 
bağlantıları için yapılan iletim tesisi olması ve söz konusu tesislere TEİAŞ tarafından iletim 
şebekesi içinde ihtiyaç duyulmaması halinde; bu yatırımlara ilişkin geri ödeme başlatılmaz, geri 
ödeme başlatılmış ve halen devam ediyorsa geri ödeme durdurulur. 
9) Anlaşmazlıklar: 
Bu Sözleşmenin uygulanmasında TEİAŞ ile Kullanım arasında çıkabilecek 
anlaşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve icra Daireleri yeticilidir. 
10) ilave ve Değişiklik: 
Taraflar, karşılıklı anlaşma sağlamaları halinde aralarında bu sözleşmeye ek olarak ilave 
ve/veya değişiklikler yapabilirler. 
11) Teminat 
Birinci Bölüm Madde-il 'de belirtilen teminatlara ilave olarak; Sisteme bağlantı 
tesislerinin TEİAŞ tarafından yapılması halinde anlaşma yükümlülüklerinin teminat altına 
almabilmesini teminen Kullaıncıdan Ek-7/A ve/veya Ek-7/B'de belirtilen teminatlar alınacaktır. 
MADDE 4. SÖZLEŞMENIN YÜRÜRLÜĞE GİRME VE YÜRÜRLÜKTEN 
KALKMA KOŞULLARİ: 
1) ...(...) sayfalık bir asıldan ibaret olan Bağlantı Anlaşması ve elcleri, gerekli vergilerin 
(damga, resim, harç... gibi.) ödendiğine ilişkin makbuzlar ile Ek-7'de belirtilen Teminatlann 
TEİAŞ Tarife ve Müşteri Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletilmesini müteakip yetkili taraflarca 
imzalanması ile yürürlüğe girer. 
2) Bu sözleşme; 
A. Tesisin geçici kabul işlemlerinin Madde 3/5'te belirtilen şekilde yapılarak 
eneıjilendirilmesini takiben TEİAŞ'a devrinden itibaren en erken 2 yıl sonra tesisin kesin 
kabulünün Madde 3/5'te belirtilen şekilde yapılması ve sözleşme kapsamındaki mali 
yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle, 
B. Madde 3/4'te belirtilen durumlarda sözleşmenin TEİAŞ tarafından fesih edilmesi 
durumunda, 
TEİAŞ'ın hakları salch kalmak koşuluyla yürürlükten kalkar. 
24

### Page 25
TESIS SÖZLEŞMESİ 
Ek-! 
KAMULAŞTIRMA İŞLEFtİ VE GİDERLERİ 
1-YAPILACAK TESISLERIN KULLANICI MI)LICIYETİNDEKİ TAŞINMAZLAR 
İÇINDE KALAN KISIMLARI İÇIN: 
a) İletim tesislerinin yapılacağı yerlerin Kullanıcı müllciyetindeki taşmmazlarda kalması 
halinde tesis yeri mülkiyeti/kııllanım hakkı ile hat güzergahlannın irtifak haldarmın, TEİAŞ adına 
devir ve tescil işlemleri, taşınmazIar üzerindeki takyidatlardan ve kısıtlamalardan arındırılmış 
olarak ve TEİAŞ'tan hiçbir bedel talep edilmeyecek şekilde Kamulaştırma planlarının (gerekmesi 
halinde imar planlan ile gerekli olabilecek diğer izinlerin) Kullanıcı tarafından tamamlanmasını 
müteakiben en geç 30 gün içinde Kullanıcı tarafından yapılacaktır. 
b) Kullanıcı müllciyetinde bulunan taşmmazlarda yukarıda (1-a) maddesinde belirtildiği 
şekilde ve 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesine göre 
tapuda yapılacak devir ve tescil sırasında harç doğması halinde bu harçlar, gerçek değeri yansıtan 
değerinden az olmamak üzere belirlenecek matraha göre hesaplanacak ve kamu 
yaran/kamulaştırmaya başlama kararı doğrultusunda Kullanıcı tarafından bu bedel üzerinden ilgili 
tapu sicil müdürlügünde mülkiyet devrine/kullanım hakkına ve/veya irtifak hakkı tesisine rıza-i 
ferağ verilecektir. Harçların hesaplanması amacına yönelik olarak belirlenen bu karnulaştırma 
bedeli, Kullamcıya bu işlemler sırasında ödenecek bir bedel olmayıp, sadece tapu işlemlerinin 
yürütülmesi için matrah belirlemek amacıyla kullamlacaktır. 
Kullanıcı mülkiyetinde olmakla birlikte TEİAŞ'a mülkiyet devrinden/lcullarum hakkı 
kurulmasından imtina edilen veya bu işlemler gerçeldeştirilemeyen taşınmazlar, lcamulaştırmaya 
tabi tutulacak ve bu kamulaşfirma işlemleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında 
Kullarucmın Ek-7/B' deki teminatından kesilecektir. 
2-YAPILACAK TESISLERIN KULLANICI MİİLICİYETİNDE BULUNMAYAN 
TAŞINMAZLARDA YER ALAN KISIMLARI İÇIN: 
a) Tesis edilecek olan iletim tesislerinin kurulacagı yerlere/güzergahlara isabet eden 
taşınmazIarda TEİAŞ tarafından yapılacak mülkiyet ve irtifak hakkı kamulaştinnalarında, kamu 
yatan olduğuna dair TEİAŞ Yönetim Kunılundan verilecek kararın Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanınca onayına müteakiben alınacak kamulaştırmaya başlama kararına esas olmak üzere; tesis 
yerinin/güzergahnun imar planı içinde olup olmadığı Kullanıcı tarafından araştınlarak bu husus 
ilgili Belediye(ler)den/Valilik(ler)den belgelendirilmek suretiyle TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğüne 
yazılı olarak bildirilecektir. Bildirimin gerçeği yansıtmaması halinde doğabilecek tüm hukuki ve 
mali yükümlülükler ve sonunluluklar Kullamcıya ait olacaktır. 
b) Kullanım= (a)'da belirtilen şekilde yapacağı bildirim üzerine tesis 
yerinin/güzergahmın imar planı dışında olan kısmı için tarım dışı amaca tahsisini sağlamak ve varsa 
meralık vasfuun değiştirilmesini temin etmek üzere TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğünün vereceği 
destek yazısı ile birlikte konu, Kullanıcı tarafından ilgili Valiliklere iletilecek ve gerekli takipler 
yapılarak tarım dışı amaca tahsis ve varsa meralık vasfinın değiştirilmesi sağlanarak belgesi 
TEİAŞ'a verilecektir. Tesis yeri/güzergalu için başka kamu kurum, kuruluş ve idarelerinden 
alınması gereken izin ve görüşler de aym yöntemle temin edilecektir. 
c) Kullanıcının (a)' da belirtilen şekilde yapacağı bildirim üzerine tesis 
yerinin/güzergahmın imar planı içinde olan kısmı için ilgili Belediyelerden (imar planı onay 
merciinin belediyeden başka bir idare olması halinde o idareden) onaylı halihazır harita ve her 
25

### Page 26
ölçekteki üst planlar da dahil olmak üzere tüm imar planı paftalarmı Kullanım alarak tesis 
yerini/güzergahnun tersim edecek ve enerji tesisi/enerji iletim hattı olarak her ölçekteki imar planı 
tahsisini yürürlükteki imar mevzuatma uygun olacak şekilde sağlamak üzere hazırlatacag'ı tadilat 
teklifini TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğünün vereceği destek yazısı ile birlikte onaylatmak üzere plan 
onama mercii ilgili idareye sunacalctır. Usulüne uygun olarak onaylanan ve askı süresi sonucunda 
kesinleşecek tadilat imar planı ve buna esas kararı (Belediyelerde Meclis Kararını, Valililderde İl 
Genel Meclisi Kararını ve bunlara ilişkin kesinleşme belgelerini) TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğüne 
verecektir. 
d) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanınca onaylanan kamu yararı kararı kapsamında tesis 
yerinin/güzergahnun kamulaştınna planları; TEİAŞ standartlarına, Büyük Ölçekli Harita ve Harita 
Bilgileri Üretim Yönetmeliği ve Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği ile bunlara göre 
çıkarılan/çıkarılacak genelgelere ve değişmesi halinde yeni mevzuata uygun ve tescile esas olacak 
bir şekilde Kullanım tarafından yapılıp/yaptırıldıktan sonra TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğünün 
kontrolüne sunulacaktır. TEİAŞ kontrolünden sonra kadastro onaylan, TEİAŞ ilgili Bölge 
Müdürlüğünün destek yazısı vasıtasıyla Kullanım tarafından ilgili kadastro müdürlüğüne 
yaptınlarak onaylı kamulaşfirma planı ile birlikte tüm fenni belgeler çıktı olarak ve manyetik 
ortamda TEİAŞ 'a teslim edilecektir. 
Tesisin bir transformatör merkezi veya şalt sahası olması durumunda ve bu tesisin 
kurulacağı sahanın mevcut bir uygulama imar planı sınırı dışında kalması halinde de Kullanım, imar 
mevzuatı uyarınca istenen planları amacına uygun olarak hazırlatıp ilgili idarelere onaylatarak 
kesinleştirecek ve imar uygulama= da yaptırarak TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim 
edecektir. 
e) Kullanıcı tarafından hazırlanan kamulaştırma planlarına göre tesis yerine/güzergaluna 
isabet eden taşınmazIann (ipotek, haciz, şerh v.b.) tüm bilgilerini içeren tasdikli tapu kayıtlarının 
çıkarılması, malik ve alakadarlann adreslerinin tespiti, malilderi ölü olanların mirasmlannı gösterir 
nüfus kayıtlarının çıkarılması ve adreslerinin tespiti Kullanıcı tarafından ilgili mevzuatta belirtilen 
esaslara göre yapılacak ve TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğünün vereceği formatta manyetik bir 
ortama kayıt edilerek TEİAŞ ' a teslim edilecektir. 
Verilecek bu bilgi ve belgelerle ilgili olarak çıkabilecek tüm hata ve eksiklikler Kullanıcı 
tarafindan giderilecek ve giderilmesi için yapılacak tüm masraflar Kullarucıya ait olacak, ayrıca bu 
yanlışlık ve eksikliklerden kaynaklanabilecek tüm ceza, zarar ve masraflar Kullanım tarafından 
tazmin edilecektir. 
f) Tesis yerine/gtizergahma isabet eden taşınmazlann tahmini bedellerinin TEİAŞ ilgili 
Bölge Müdürlüğünce tespitine ilişkin olarak 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanununun 7, 8 ve 11. Maddeleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler Kullanıcı 
tarafından temin edilerek TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir. 
g) Tesis yerinin/güzergalumn kamulaştınlması ile ilgili olarak hazırlanması gereken 
tutanak, bildirim, yazışma vb. form ve belgeler TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine 
Kullanım tarafından hazırlanarak TEİAŞ'a teslim edilecektir. 
h) Tesis yerinin/güzergahnun orman sayılan yerlere rastlayan lusımlanna ilişkin olarak ilgili 
Orman idaresinden alınması gereken izin-irtifak hakkına yönelik yapılacak müracaat TEİAŞ ilgili 
Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olmakla birlikte, miiracaat için ihtiyaç duyulan bilgi 
ve dokümarun temini ile işlemlerin takip ve sonuçlandırılması Kullanıcı tarafindan yerine 
getirilecektir. 
26

### Page 27
EK-5 
İLETİŞİM SISTEMI 
1. İletişim sistemi (ses ve veri iletişimi ile koruma sinyalizasyonu için), Uzak Terminal Birimi 
(RTU)/Gateway ve ilgili yönetmelikler uyarınca sekonder frekans kontrolüne katılacak 
santrallerde Otomatik Üretim Kontrolü (Automatic Generation Control, AGC) 
Arabiritni/Sistemi, iletim sistemi Kullanıcıları tarafından TEİAŞ'm yürürlükteki teknik 
şartnameleri ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak, TEIAŞ'ın onayı alındıktan sonra ve 
TEİAŞ'ın sistemine tam uyumlu olarak kurulacaktır. Kullanıcı tarafından temin ve tesis edilen 
tüm sistemlerin işletme bakımı Kullamcı sorumluluğundadır. 
2. Kullanıcı, burada genel olarak belirtilen "İletişim Gereklilikleri" için, ilgili tesis şaltuun iletim 
sistemine dahil edilmesinden en az 12 ay önce TEİAŞ'ın ilgili Daire Başkanlığına başvuracalc 
ve yapılacak planlamaya göre öngörülecek iletişim, SCADA/RTU ve AGC sistemlerini temin 
ve tesis edecektir. 
3. Bağlantı Anlaşması kapsamında Kullanıcı tarafından tesis edilecek hatlara, TEİAŞ'ın 
yapacağı planlamaya uygun olarak fıber iletişim ortamı (OPGW, YA-F0 vb.) Kullanıcı 
tarafından tesis edilecektir. Fiber kablolann temin ve tesisi Bağlantı Anlaşmasının imzalandığı 
tarihte yürürlükte olan TEİAŞ şartnamelerine uygun olacaktır. Kullanıcı tesislerinin TEİAŞ 
tesislerine bitişik olması ve TEİAŞ'ın uygun görmesi halinde Yer Altı Non-Metalic fiber kablo 
tesisi de uygulanabilecektir. 
4. Ses, bilgi ve koruma sinyalizasyonu iletişiminde TEİAŞ'ın mevcut iletişim alt yapısı 
kullarnlabilecektir. Ancak, bu yapı mevcut değil veya yetersiz ise, komşu istasyonlara ve 
Bölgesel Yük Tevzi Merkeziyle (BYTM) bağlantı için gerekli iletişim cihazları (komşu 
istasyonlarda ihtiyaç duyulan iletişim cihazları da dahil) Kullanıcı tarafından temin ve tesis 
edilecektir. Bu amaçla ihtiyaç duyulacak iletişim cihazlarından kuranportör (PLC) cihazları ve 
yan birimleri, bedeli karşılığı TEİAŞ'tan temin edilecektir. 
İletim şebekesine 400 kV ve 154 kV gerilim seviyelerinden bağlı tüm sistem Kullanıcılarının 
TEİAŞ'ın SCADA sistemine bağlanması zorunlu olup, bu amaçla gerekli olan ve TEİAŞ 
tarafından bildirilen tüm donarumları Kullamcı tesis etmekle yükümlüdür. TEİAŞ SCADA 
Sistemi ile iletişim, ana ve yedek olmak üzere 2 ayrı linkten sağlanacalctır. Bunlardan biri 
telekomünikasyon şirketlerinin iletişim altyapısı (kiralık kanal, özel durumlarda Radyo Link) 
üzerinden Kullamcı tarafından, diğeri TEİAŞ'ın mevcut iletişim altyapısı üzerinden sağlanacak, 
bunların olmaması veya yetersiz olması halinde linkler (PLC ve/veya F/0) için gerekli yapı karşı 
merkezleri de kapsayacak şekilde Kullanıcı tarafından sağlanacaktır. Kurulu gücü 50 MW'ın 
altındaki üretim ve bağlantı gücü 50 MW'm altındaki tüketim tesisleri SCADA sistemine tek 
iletişim linlci ile bağlanacaktır. Ancak TEİAŞ tarafından, kurulu gücü 50 MW'm altındaki üretim 
ve bağlantı gücü 50 MW'm altındaki tüketim tesisleri için yedek iletişim linki de talep edilmesi 
durumunda, ikinci link TEİAŞ'ın yapacağı planlama çerçevesinde, kurulu gücü 50 MW'm 
üzerinde olan tesislerde olduğu şekilde Kullanıcı tarafından tesis edilecektir. 
TEİAŞ ile Bağlantı Anlaşması imzalayıp iletim sistemine Orta Gerilim (OG) seviyesinden 
bağlanan 30 MW ve üzeri kurulu güce sahip santrallerin TEİAŞ SCADA sistemine bağlanması 
zorunlu olup, bu amaçla gerekli olan ve TEİAŞ tarafından bildirilen tüm iletişim altyapısı ve 
donammlan tesis etmekle yükümlüdür. 
Ihtiyaç duyulması halinde Kullanıcı tarafından tesis edilen iletişim altyapısı, TEİAŞ' a ait komşu 
merkezlerin iletişim ihtiyaçları için de kullamlacalctır. 
27

### Page 28
Milli Yük Tevzi Merkezi (MYTM) için gerekli olan bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve 
ilgili BYTM'ye iki ayrı link (ana ve yedek) üzerinden iletilmesinde yerel ve uzak istasyonlarda 
ihtiyaç duyulan cihazlar (donamırilyazılım) Kullamcı tarafından temin ve tesis edilecek ve bu 
cihazIarın işletme-bakımı Kullanıcuun sorumluluğunda olacaktır. Buna ilave olarak, söz konusu 
iletişim linIderinin TEİAŞ'ın ilgili BYTM'deki bağlantıları için gerekli olan donanımın (modem, 
çevirici, vb.) temini, tesisi ve işletme-bakımı da Kullarucının sorumluluğundadır. 
Kullamcmın talebi ve TEİAŞ'ın uygun görmesi halinde; Kullamcı tarafindan temin ve tesis 
edilen iletişim cihazlarının işletme-bakımı, bedeli karşılığında TEİAŞ tarafından 
yapılabilecektir. 
Bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve iletilmesi TEİAŞ'ın SCADA Sistemi kurallarına ve 
iletişim protokolu ile iletişim ortamına tam uyumlu olacaktır. 
5. İletim şebekesine 400 kV ve 154 kV gerilim seviyelerinden bağlı tüm Kullanıcılar, komşu 
istasyonlar ve TEİAŞ'ın ilgili Yük Tevzi Merkezi (YTM) ile haberleşmeyi sağlamak amacıyla, 
Kullarucı tesisinde TEİAŞ'ın mevcut özel telefon sistemine (PAX, Private Automatic Exchange) 
tam uyumlu bir özel telefon santralı (PAX) temin ve tesis edecektir. TEİAŞ'ın ihtiyaç duyması 
halinde Kullarucı tesisinde bulunan PAX santralinden komşu TEİAŞ merkezlerine uzak abone 
tahsis edilecektir. 
6. Bağlantı Anlaşması kapsamında Kullanıcı tarafından tesis edilen ve mülkiyeti TEİAŞ'a ait 
olan Trafo Merkezleri için gerekli hat tıkaçları, Teleprotection cihazları, 48 V DC Alru-Redresur 
Grubu ve DC Dağıtım Panosu ile Bilgi Toplama Panosu (BTP), Uzak Terminal Birimi (RTU) 
ve Modemler, Tesis Sözleşmesi kapsamında Yüklenici tarafından temin ve tesis edilecektir. Bu 
Trafo Merkezleri için gerekli Kuranportör (PLC) ve alcsesuarları, SDH+MUX, PAX, ve ihtiyaç 
duyulması durumunda kiralık kanal (leased line) TEİAŞ tarafından temin ve tesis edilecektir. 
Trafo Merkezlerinde istasyon otomasyonu uygulaması yapılması durumunda, TEİAŞ'ın 
Bölgesel Yük Tevzi Merkezi ile veri alışverişi için gerekli olan Gateway ve gerekli diğer teçhizat 
(modem, vb.) TEİAŞ SCADA Sisteminde kullanılan iletişim protokolu ve diğer kurallara tam 
uyumlu olarak Trafo Merkezi tesisi kapsamında temin ve tesis edilerek servise almacalrur. 
SCADA Sistemi vasıtasıyla Trafo Merkezlerinden TEİAŞ'm Yük Tevzi Merkezine 
gönderilecek bilgilerin yer alacağı Teleinformasyon Planlarının hazırlanması ve tıkaç 
karakteristiklerinin bildirilmesi amacıyla onaylanmış tek-hat şemaları ile TEİAŞ'ın ilgili Daire 
Başkanlığına başvurulacak ve modem, iletişim protokolu ve diğer konularla ilgili gerekli bilgiler 
TEİAŞ tarafından sağlanacaktır. Bu durumda, söz konusu merkezde Bilgi Toplama Panosu 
(BTP) temin ve tesisine gerek kalmayacaktır. 
Trafo Merkezinde istasyon otomasyonu uygulaması yapılmaması durumunda ise, Trafo Merkezi 
tek-hat şemaları esas alınarak TEİAŞ tarafindan hazırlanacak teleinformasyon planında yer alan 
tüm bilgiler TEİAŞ Sisteminde kullanılan standartlara uygun olarak Tesis Sözleşmesi 
çerçevesinde Bilgi Toplama Panosu aracılığıyla RTU Panosunda toplana.calcru. Trafo Merkezi 
kabul çalışmaları kapsamında, teleinformasyon planında belirtilen tüm bilgilerin TEİAŞ 
standartlarına uygun olarak Bilgi Toplama Panosundaki terminal blolclara taşındığı ve buradan 
da RTU'ya bağlanmak üzere RTU Panosundalci terminal bloklara getirildiği kontrol edilecektir. 
Bilgi Toplama ve RTU Pano Projelerinin "As-Built" kopyası SCADA Projelerinde kullanılmak 
üzere TEİAŞ'ın ilgili Daire Başkanlığına gönderilecektir. 
7. Dağıtım sistemine bağlanan santraller ve Dağıtım Şirketleri/Dağıtım Lisans' sahibi Organize 
Sanayi Bölgeleri (OSB) için Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. 
8. TEİAŞ'ın ilgili Bölgesel Yük Tevzi Merkezi ile veri iletişimi IEC 60870-5-101 veya IEC 
60870-5-104 veri iletişim protokolu ile yapılacalctır. Bu iletişim protokollerinden hangisinin 
kullamlacağına, sağlanabilecek iletişim linki hızı da dikkate alınarak TEİAŞ tarafından karar 
28

### Page 29
verilecektir. Bu konudaki uygulamanın TEİAŞ'ın SCADA sisteminde kullanılan veri iletişim 
Protokollerinin opsiyon ve detaylanna tam uyumlu olması sağlanacaktır. 
9. SCADA Sistemi vasıtasıyla toplanacak bilgiler aşağıda özetlenmiştir; 
• Her yüksek gerilim iletim hattının aktif güç akışı, 
• Her yüksek gerilim iletim hattının realctif güç akışı, 
• Her santral ünitesinin aktif gücü (brüt ve net), 
• Her santral ünitesinin realctif gücü (brüt ve net), 
• Yüksek gerilim (400 kV, 220 kV ve 154 kV) ve orta gerilim (6-36 kV) baralannda ki gerilim, 
• En az bir ana baradan şebeke frekansı, 
• Santral ünitelerinin orta gerilim kesici konum bilgileri, 
• Santral ünitelerinin orta gerilim ayırıcı konum bilgileri, 
• Trafo merkezlerindeki kesici, ayıncı konum bilgileri, 
• Yüksek gerilim iletim hatlarının kesici tekrar kapama bilgileri, 
• Santral ünite trafolarmın kademe pozisyon bilgileri, 
• Ototrafo ve trafolann yülde kademe değiştirici pozisyon bilgileri, 
• Toprak ayıncısı konum bilgileri, 
• 400 kV ve 154 kV baralann gerilim durumu (enerjilenme durumu), 
• Yük frekans kontrolü ile ilgili bilgiler, 
• Hız regülatörleri droop ayarlan, 
• Hidroelektrik üretim tesislerinde rezervuar seviyesi bilgileri, 
• Santral ünitelerinin primer frekans kontrolüne katılım durum bilgisi, 
• Rüzgar santralleri için rüzgar hızı, rüzgar yönü, vb. bilgiler. 
• Güneş santralleri için talep edilen bilgiler, 
• 
TEİAŞ tarafından talep edilen diğer bilgiler, 
Tüm kesici, ayırım, toprak ayıncısı bilgileri birbirini teyit eden iki kontak bilgisi (00: Geçiş, 01: 
Açık, 10: Kapalı, 11: Arıza) olarak taşınacaktır. 
Tüm durum ve alarm bilgileri 1 milisaniye çözüntirlüldü zaman etiketine sahip olacaktır. 
SCADA Sistemi vasıtasıyla santral ve trafo merkezlerinden TEİAŞ' in Yük Tevzi Merkezine 
gönderilecek bilgiler ile TEİAŞ'ın Yük Tevzi Merkezinden bu santral ve trafo merkezlerine 
gönderilecek kontrol verilerinin yer alacağı Teleinformasyon Planları, Kullanıcılar tarafından 
gönderilecek tek-hat şemalan esas alınarak TEİAŞ'ın ilgili Daire Başkanlığı tarafından 
hazırlanacaktır. Bu bilgilerin toplanması/gönderilmesi için gerekli olan teçhizatın TEİAŞ'ın 
vereceği teknik şartnameye uygun olarak temin ve tesisi ile işletme ve bakımı Kullamcı 
tarafından yapılacalctır. 
10. Sekonder frekans kontrolüne katılacak santrallere ilgili mevzuat hüldimleri uygulanır. 
Sekonder frekans kontrolüne katılacak üretim merkezlerinde tesis edilmesi gereken ve 
MYTM'de bulunan AGC programı tarafından gönderilen güç talebi sinyallerine göre sekonder 
frekans kontrolü için gerekli olan sistem ve arayüz, AGC programının bütün gerekliliklerini 
sağlayacak ve bu programa tam uyumlu olacaktır. 
11. Şebeke kısıtlan vb. nedenlerle rüzgar/güneş santrallerinde üretim azaltılması yapılabilmesi 
amacıyla TEİAŞ Yük Tevzi Merkezince belirli süreler için gönderilecek set-point değerlerine 
uygun olarak üretim miktarları= azaltılmasının sağlanabilmesi için rüzgar/güneş santrallerinde 
gerekli sistem TEİAŞ SCADA Sistemine tam uyumlu olarak Kullanıcılar tarafından 
gerçekleştirilecektir. 
29

### Page 30
12. İletişim bağlantısı için TEİAŞ tarafından uygun görülen ve TEİAŞ'ın mevcut sistemine 
uyumlu olarak çalışacak sayı ve kapasitede FİO teçhizatlar, sayısal çoklayıcılar ve gerekli 
donanunlann (F/0 kablo uzatımı, F/0 kablo bağlantı kutusu, MDP v.b.) karşı merkezleride 
kapsayacak şekilde temini, tesisi, işletme ve bakımı Kullanıcuun sorumluluğundadır. Kurulacak 
SDH sistemlerinin TEİAŞ sistemindeki Senkronizasyon (clock) sistemine uyumlu olması 
Kullanıcı tarafından sağlanacalctır. 
13. Kullanıcı TEİAŞ'ın ilgili Daire Başkanlıldarmın belirleyeceği sayıda, frekans bandında ve 
al= kapasitesinde hat tıkacını, TEİAŞ şartnamelerine uygun olarak temin ve tesis edecektir. 
Gerekli görülmesi halinde karşı merkezlerdeki hat tıkaçlan da Kullanıcı tarafından temin ve tesis 
edilecektir. 
14. İletişim cihazları -48 VDC Akü-Redresör grubu ile beslenecelctir. Bu DC güç kaynağı, 400 
kV ve 154 kV merkezlerde %100 yedekli (2 redresör, 2 akü grubu) olacaktır. 48 V DC akü 
grupları 24 x 2 V akülerden oluşacaktır. Redresör, en az 30 amper değerinde, akü grubu ise en 
az 200 amper-saat değerinde olacaktır. 
15. Kullanıcı, tesislerinde, iletişim donanımlarının konuşlandınlabileceği uygun bir "Telekom 
Odası" ayıracalcur. 
16. Kullanıcı şalt sahasında TEİAŞ kullanımı için TEİAŞ tarafından tesis edilen veya Kullanıcı 
tarafından tesis edilerek mülkiyetiğullaturn hakkı TEİAŞ'a devredilen fider ve bu fiderin 
bağlandığı Enerji İletim Hattının iletişim cihazları ve aksesuarlannın (hat tıkacı, tuner, sızdırma 
bobini, Kuranportör, SDH, MUX vb.) temin, tesis, işletme ve balcum TEİAŞ tarafından 
yapılacaktır. 
17. İletim ve iletişim sisteminin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve yenilenmesi nedeniyle, 
kullamcıya ait mevcut ses ve veri iletişim sisteminde ortaya çıkan değişiklik ihtiyaçları, bağlı 
olduğu TEİAŞ merkezindeki ihtiyaçlar da dahil, TEİAŞ tarafından yapılacak planlama 
çerçevesinde kııllanıcı tarafından yerine getirilecektir. 
18. TEİAŞ sistemlerine bağlanacak tüm kullanıcılar, Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği ile ilgili 
olarak bu alandaki endüstriyel standartlar uyarınca gerekli önlemleri alacak ve TEİAŞ tarafından 
bu konuda istenecek tüm gereklilikleri yerine getirecektir. 
30

### Page 31
EK-6 
GÜÇ KALITESI 'UÇUM SISTEMI 
1. Harmonik Bozulmalar ve Flilcer Ölçüm Sistemi (Güç Kalitesi ölçüm Sistemi) 
Kullarucı, "Harmonik ve Fliker Ölçüm Gereklilikleri" yanı sıra diğer güç kalitesi 
parametrelerinin ölçümü için; sistem bağlantısının yapılmasından en az 4 ay önce ilgili 
Daire Başkanlığımıza başvııracak ve yapılacak planlamaya göre öngörülecek Harmonik 
Bozulmalar ve Ffiker Ölçüm Sistemlerini (Güç Kalitesi Ölçüm Sistemi) temin ve tesis 
edecektir. 
2. Milli Güç Kalitesi Ölçüm Sisteminin Bağlantı Noktası ve Tesisi Montaj 
(Nereye ve Nasıl Tesis Edileceği) 
Güç kalitesi ölçüm sistemi, sistem kullanıma esas ölçüm noktası/noktalarına 
konulacaktır. 
Ölçüm sisteminin tesis edileceği merkezde Güç Kalitesi Ölçüm panosunun mevcut 
ve müsait olması halinde cihaz bu panoya monte edilecektir. Aksi durumda cihaz pano ile 
birlikte kullaıncı tarafından tesis edilecektir. 
Uygulamada sorun çıkması halinde TEİAŞ'ın ilgili biriminin görüşleri alınacaktır. 
3. Ölçüm Parametreleri ve Gerekli Ölçüm Doğruluğu 
Tesis edilecek ölçüm cihazları Tablo-1'de verilen güç kalitesi parametrelerinin aşağıda 
belirtilen standartlara uygun olarak kesintisiz ölçüm ve analizini yapabilmelidir. 
• WC 61000-4-30 Ed2.0 (2008-10) Elektromanyetik uyumluluk, Bölüm 4-30: Deneyler 
ve ölçme teknikleri (enerji kalitesi ölçme yöntemleri)- A Suufi (Class — A) 
• IEC 61000-4-7 Ed2.1 (2009-10) Elektromanyetik uyumluluk, Bölüm 4-7: Deneyler ve 
ölçme teknikleri (harmonik ve ara harmonik) — 1. Suuf (Class — 1) 
• IEC 61000-4-15 Ed2.0 (2010-08) Elektromanyetik uyumluluk, Bölüm 4-15: Deneyler 
ve ölçme teknikleri (kırpışma ölçer)- A Sınıfi (Class — A) 
• IEC 61000-2-4 Ed2.0 (2002-06) Elektromanyetik uyumluluk (EMU) — Bölüm 2-4: Çevre 
- Düşük frekanslı iletilen bozulmalar için sanayi tesislerindeki uyumluluk seviyeleri 
Tablo 1. Ölçülmesi gerekli olan güç kalitesi değişkenleri 
Ölçüleri 
Büyüklülder 
istenilen 
Ölçüm 
Periyodu
aralıkta 
 
Uygunluk 
len 
 
Ölçü 
Fazlar 
Ölçüm 
Aralığı 
(Ölçüm 
hassasiyeti bu 
geçerli 
Ölçüm 
Hassasiyeti (S) 
Frekans 
10dacika 
IEC 61000-4-30 Tüm fazlar 
içintek 
değer 
olacaktır) 
ASuufi 
 
42.5Hz-
5sz 
±10 mHz 
31

### Page 32
Şebeke 
Gerilimi 
10 dakika 
Büyüklüğü
±%0.1'i 
IEC 61000-4-30 
A Sınıfı 
Tüm fazlar
gerilimin 
Nominal 
gerilimin 
%10- %150'si 
arası 
Nominal 
Şebeke Akımı 
Büyüklüğü 
10 dakika 
IEC 61000-4-30 
Tüm fazlar 
ve Nötr 
Akımı 
Nominal 
erilimin 
a 
—. 
%10- %150'sı 
arası 
Nominal akımın 
• 
±%0.1,ı 
Şebeke 
Gerilimi 
lerpışması 
10 dakika 
IEC 61000-4-30 
A Sınıfı 
(IEC 61000-4- 
15) 
Tüm fazlar 
0.2-10 Pst 
IEC 61000-4- 
15'te verilen 
dikdörtgensel 
test sinyalleri 
için Pst ±%5 
doğrululda 
ölçülebilmelidir. 
Ölçülen 
bileşenin pozitif 
bileşene oranının 
±%0.15 i 
Şebeke 
Gerilimi 
Dengesizliği 
10 dakika 
IEC 61000-4-30 
A Sınıfi 
Tüm fazlar 
için tek 
değer 
%O - %5 arası 
Negatif 
bileşen 
%O- % 5 Sıfır 
bileşen 
Gerilim 
Harmonikleri 
10 dakika 
A Sınıfı 
(IEC 61000-4- 
7, 
IEC 61000-24) 
IEC 61000-4-30
standardında 
Tüm 
fazlar, 50. 
H 
oniğ 
e kadar 
IEC 61000-2-4 
3 sınıf 
Eğer ölçülen 
gerilim nominal 
gerilimin %l'ine 
eşit veya 
büyükse, 
Ölçülen Gerilim 
harmoniğinin 
±%5'i, değilse 
nominal gerilim 
harmoniğinin 
±% 0,05'i 
uygunluk limit 
değerlerinin 
%10-%200'ü 
arası 
Gerilim Ara 
Harmonikleri 
10 dakika 
IEC 61000-4-30 
A Sınıfı 
(IEC 61000-4- 
7, 
IEC 61000-2-4) 
Tüm 
fazlar, 50. 
Ara 
Hannonig 
e kadar 
IEC 61000-2-4 
standardında 
3 sınıf 
Eğer ölçülen 
gerilim nominal 
gerilimin 
%linden 
büyükse, 
Ölçülen gerilim 
ara harmoniğinin 
±%5'i, değilse 
nominal gerilim 
harmoniğinin 
±% 0,05'i 
uygunluk limit 
değerlerinin 
%10-%200'ü 
arası 
Akım 
Harmonikleri 
10 dakika 
IEC 61000-4-30 
A Saufı 
(IEC 61000-4- 
7, 
IEC 61000-2-4) 
Tüm fazlar 
H 
50. 
.n. 
anTi°n1b 
e kadar 
IEC 61000-2-4 
standardında 
3. sımf 
uygunluk limit 
değerlerinin 
%10-%200'ü 
arası 
Eğer ölçülen 
akım nominal 
akımın %3'üne 
eşit veya 
büyükse,
Ölçülen Akım 
harmoniğinin 
±%5'i, değilse 
nominal ak= 
32

### Page 33
harmoniğinin 
±% 0,15'i 
Akım Ara 
Harmonikleri 
10 dakika 
IEC 61000-4-30 
A Sınıfi 
(IEC 61000-4- 
7, 
IEC 61000-2-4) 
Tüm fazlar 
ve Nötr 
Akımı, 
50. Ara 
H 
onig 
e kadar 
IEC 61000-2-4 
standardında 
3. sınıf 
uygımluk limit 
değerlerinin 
%10-%200' ü 
arası 
değilse nominal 
 
Eğer ölçülen 
akım nominal 
akımın %nine 
eşit veya 
büyükse, ölçülen 
alum 
harmoniginin 
±%5I, 
akım 
harmoniğinin 
±% 0,15'i 
Gerilim Alt 
Sapma 
10 dakika 
IEC 61000-4-30 
A Sımfi 
Tüm fazlar 
Nominal 
gerilimin 
%10- %150'si 
arası 
Nominal 
gerilimin . 
1%0.1'1 
Gerilim Üst 
Sapma 
10 dakika 
IEC 61000-4-30 
A Sınıfı 
Tüm fazlar
gerilimin 
Nominal 
gerilimin 
%10- %150'si 
arası 
Nominal 
. 
±%0.1'ı 
Aktif Güç 
10 dakika 
IEC 61000-4-30 
A Sınıfı 
(IEC 61000-4- 
7) 
Tüm fazlar 
Eğer ölçülen güç 
150 W'a eşit 
veya büyükse ise 
ölçülen aktif 
gücün ±%l'i, 
değilse (P< 150 
W) ise ±1,5 W 
Reaktif Güç 
10 dakika 
IEC 61000-4-30 
A Suufi 
Tüm fazlar 
 
Görünen Güç 
10 dakika 
IEC 61000-4-30 
A Sımfi 
Tüm fazlar 
Güç Faktörü 
10 dakika 
IEC 61000-4-30 
A Sınıfı 
Tüm fazlar 
4. Olay Kaydı 
Güç kalitesi ölçtim cihazları, çukur (sag), tepe (swell) ve kesinti (interruption) 
türlerindelci güç kalitesi olaylarını tespit ederek alum ve gerilim dalga şekillerini 25600 
örnek/saniye hızında kayıt edebilmelidir. 
Güç kalitesi olayları 3 saniyeden kısa sürtlyorsa "kısa süreli", 3 saniyeden uzun sürtlyorsa 
"uzun süreli" olarak ifade edilir. Kısa süreli olaylarda tek olay dosyası, uzun süreli bir olay 
durumunda ise olayın başlangıç ve bitişine ait 2 farklı olay dosyası kaydı oluşturulmalıdın 
Bir olay tespit edildiğinde, olay kısa sıkeliyse veya uzun süreli bir olayın başlangıcıysa, 
olay zamanından 0.5 saniye öncesinden olay zamanının 2.5 saniye sonrasına kadar, eğer olay 
33

### Page 34
uzun süreli bir olayın bitişiyse, olay zamanından 2.5 saniye öncesinden 0.5 saniye sonrasma 
kadar geçen 3 saniyelik süreye ait gerilim ve akım ham verilen, olay bilgileriyle birlikte kayıt 
edilmelidir. 
Tablo 2. Ölçülmesi gerekli olan güç kalitesi olaylan 
Ölçülen Büyüklükler 
Temel Ölçüm 
Periyodu / 
Değerlendirme 
Periyodu 
Uygunluk 
ölçülen 
Fazlar 
Şebeke Gerilim Çukuru 
Her yanıt ı 
çevrim 
IEC 61000-4-30 
Tüm fazlar 
Şebeke Gerilim Tepesi 
Her yarım 
çevrim 
IEC 61000-4-30 
Tüm fazlar 
Şebeke Gerilim 
Kesintisi 
Her yarım 
çevrim 
IEC 61000-4-30 
Tüm fazlar 
5. Haberleşme 
Güç kalitesi ölçüm cihazları kayıt etmiş oldukları güç kalitesi ölçüm ve olay verilerini 
bağlantı anlaşmasını yapan iletim sistemi kullanımında bulunan bir sımucuya alctarabilecektir. 
Bu veriler 5.1 maddesinde anlatılan dosya yapısında güvenli dosya aktanm protokolü (sflp) ile 
TEİAŞ tarafından kesintisiz olarak erişilebilir bir klasörde depolanacaktır. Güç kalitesi ölçüm 
dosyalannın her biri toplam bir saatlik verilerden oluşmalıdır. Olay verilen ise her bir olay için 
3 saniyelik ham verilerden oluşmalıdır. TEİAŞ Milli Güç Kalitesi Izleme Sistemi sunuculan 
tarafından bu klasöre periyodik olarak erişilerek verilerin TEİAŞ Milli Güç Kalitesi Izleme 
Sistemine aktanmını gerçekleştirilecelctir. 
Güç Kalitesi Ölçüm ve Olay Verileri Dosya Yapılan TEİAŞ tarafmdan Sistem 
Kullanımına sağlanacak ve ilgili kullanım bu dosya yapısına uygun yazılımı temin edecektir. 
6. Veri Depolama 
Haberleşme durumunun uygun olmadığı durumlarda ölçüm verilerinin kaybolmaması 
için söz konusu cihaz en az 6 ay boyunca ölçüm sonuçla= saklayacak veri depolama 
kapasitesine haiz olmalıdır. 
7. Ölçüm Senkronizasyonu 
Güç kalitesi problemlerinin kaynaklarının doğru olarak adreslenebilmesi için söz konusu 
cihaz GPS+NTP üzerinden zaman senkroni7asyonu yapma yeteneğine haiz olmalıdır. Zaman 
belirsizliği IEC 61000-4-30 Ed2.0 (2008-10) standartma göre 20 milisaniyeden küçük olmalıdır. 
Bu özellik ölçüm periyotlannın senlcronize (eş zamanlı) olarak alınması ve dolayısıyla güç 
kalitesi problemlerinin kaynaklarının ve sisteme olan etkilerinin tespiti için önem taşımaktadır. 
Ayrıca ölçüm ve analizlerin eş zamanlı olması için IEC 61000-4-30 Ed2.0 (2008-10) 
standartma göre ölçüm periyotlan 10 dakika başlarında başlamalıdır. 
34

### Page 35
EK-7 
TEMİNATLAR 
A- 
1- Bağlantı kapsamındaki yatırunın kullarneı tarafından yapılması halinde mali 
yükümlülükler ve anlaşma yülcümlülülclerinin teminat altma alınabilmesini teminen 
Anlaşma imzalanmadan önce Ek-4 Tesis Sözleşmesi Madde 2-A' da belirtilen toplam 
tahmini keşif bedelinin %20'si oranında 
TL kadar derhal nakde 
çevrilebilen kesin ve süresiz teminat mektubunun TEIAŞ'ın ilgili birimine sunulması 
gerekmektedir. Kullanıcıdan tesis amacıyla alınan teminatın, bağlantı kapsammdaki 
tesislerin geçici kabul onayı sonrası %50'si; kesin kabul onayı sonrasında ise kalan %50'si 
iade edilecektir. 
2- Bağlantı kapsamındaki yatırımın finansmanı= kullanıcı tarafından sağlanması 
halinde Bağlantı Anlaşmasının eki olmak üzere hazırlanacak bir Ön Anlaşmada finansman 
koşulları belirlenecektir. 
3- Sisteme bağlantı tesislerinin TEİAŞ tarafından yapılması halinde mali 
yükümlülükler ve anlaşma yükümlülüklerinin teminat altına almabilmesini teminen, 
Anlaşma imzalamadan önce Ek-4 Tesis Sözleşmesi Madde 2-B'de belirtilen TEİAŞ 
tarafından yapılacak tesis ve kamulaştırma işlerine ait TEİAŞ Yatırım Programında yer alan 
proje bedelinin %100 oranında 
TL kadar derhal nakde çevrilebilen kesin ve 
süresiz teminat mektubunun TEİAŞ'm ilgili birimine sunulması gerekmektedir. 
Ek-4 Tesis Sözleşmesi Madde 2-B kapsammdalci işler uyarınca TEİAŞ tarafından 
yapılacak enerji iletim tesislerine ilişkin alınan teminat mektubu, iletim varlıklarının en son 
geçici kabul onay tarihinden itibaren onuncu yılın sonuna kadar TEİAŞ tarafından muhafaza 
edilir ve onuncu yılın sonunda iade edilir. 
B- 
Ek-4 Tesis Sözleşmesi Madde 2-A da anılan 
iletkenli hattın ve 
 
 sahasına yönelik kamulaştırma çalışmalarunn teminat altına 
almabilmesini teminen, Anlaşma imzalamadan önce Kullanıcı tarafından Ek-4 Tesis 
Sözleşmesi Madde 2-A' da yer alan EİH için belirlenen tahmini keşif bedelinin %25'i ile TM 
için belirlenen tahmini keşif bedelinin %5'nin toplamı olan 
TL bedele 
karşılık gelen derhal nakde çevrilebilen kesin ve süresiz teminat mektubu olarak TEİAŞ'ın ilgili 
birimine sunulması gerekmektedir. 
ve/veya TM için Bağlantı Anlaşması kapsamında Kullanıcının yapmakla yükümlü olduğu 
işlerin tamamlanmış olması ve tesisin tamamlanarak geçici kabulün onaylanması halinde 
teminat mektubu TEİAŞ tarafından iade edilecektir. 
35