大觀發電廠大觀二廠

大觀發電廠大觀二廠是大觀發電廠二座機組之一，原名為明湖抽蓄水力發電廠，位在南投縣水里鄉，與明潭發電廠並列為台灣唯二的抽蓄水力發電廠。

目前由台電公司管理與維護，因此在官方全銜為台灣電力股份公司大觀發電廠大觀二廠，簡稱大觀二廠。

沿革 
有鑑於日益劇增的尖峰電力負載，為解決台灣島內供電需求以及有效利用離峰時的剩餘電力，因此台電公司在1973年聘請了來自西德與瑞士二國共同擁有的LAMO顧問公司前來台灣，對尖峰電力進行綜合研究與比較分析。根據研究結果指出，興建明湖發電廠採取抽蓄水力發電，對避免尖峰電力系統之擴張及降低運轉所消耗之成本觀點而言，在技術上及經濟效益上均屬可行，而且也優於其他以火力發電為基礎作為尖峰電力的發電設備，因此台電公司隨即展開明湖抽蓄水力發電廠之興建計畫。

1980年，台電公司所提出的構想獲得行政院核准，並於同年12月底正式與承包工程公司簽約開工興建，興建工程至1984年時，計畫四部發電機組中的第一部完成安裝，並在同年10月10日開始第一部機組的試運轉作業。

1985年8月，明湖抽蓄式水力發電廠整體興建工程正式完工，總施工費用約為新台幣300億元，其地下廠房也是當時亞洲地區最大的地下發電廠房。同年9月正式投入營運，而投入商業運轉（商轉）後的明湖抽蓄式水力發電廠隨即併入鄰近的大觀發電廠旗下，由大觀發電廠進行營運與管理事宜，明湖抽蓄水力發電廠也因此改名為「大觀發電廠大觀二廠」。

興建計畫 
計畫將上池（日月潭之湖水）作為頭水，在水社附近、日月潭環潭公路東側興建兩座進水口，經由直徑7公尺、兩條長度2,380公尺及2,350公尺的頭水隧道，分別引入水里溪上游山壁內的地下化廠房中進行發電，其中上池與下池（明湖水庫）之間落差（水頭高度）達到309.7公尺，發電後尾水排入至明湖水庫。發電後的開關場及控制大樓則設於水里溪右岸鞍部。

抽蓄水力發電的運作原理，當水輪機正轉時可帶動發電機進行發電，反轉時則可將下池的水抽回至上池儲留。在大觀二廠投入營運後，白天發電時，因日月潭的水位下降0.8公尺，明湖水庫的水位上升20公尺，匯流上游水里溪之溪水而形成一座湖泊。

諸元

設施 
 發電廠房：地下化（地下廠房）。長 127.2公尺、寬 21.2公尺、高 45.5公尺。
 頭水隧道：兩條。直徑7公尺，長2,380公尺；直徑7公尺，長2,350公尺。
 壓力鋼管：長550公尺（內徑因上寬下窄，2.7公尺-7.0公尺），傾度50；長560公尺（內徑因上寬下窄，2.7公尺-7.0公尺），傾度50。
 發電機：四部機組。可逆式豎軸法蘭西斯水輪發電機，四部總裝置容量設計為1000MW。用水量每部93.2CMS，四部總合為372.8CMS。

機組

圖集

參見 
 大觀發電廠
 明潭發電廠
 明湖水庫
 日月潭

資料來源

外部連結 
明湖下池水庫運用要點 - 經濟部水利署 

大觀發電廠
南投縣建築物
水里鄉
抽水蓄能電站

1985年完工建築物
1934年完工基礎設施