努列克坝

努列克坝（塔吉克语：Нерӯгоҳи обии Норак, Nerūgohi obii Norak，意为努列克水电站）是一座亚粘土心墙土石坝，位于阿姆河支流瓦赫什河布利桑京峡谷。杜尚别以东75km。距上游的罗贡坝70km。附近的同名城镇努列克是水电生活基地。水电站发电量占塔吉克斯坦的70%。

它高達，是世界上第二高的大壩。

大坝

坝址所在峡谷深达300m以上，河床宽40m。基岩为白垩纪砂岩和粉砂岩互层，岩层向上游倾斜，倾角为30°～50°。基岩上覆盖厚13m～20m的第四纪沉积物。坝区地震烈度为Ⅸ度。坝址处0.05频率的洪水流量为3200m3/s，0.001频率的洪水流量为5400m3/s，日平均流量的实测值为120m3/s - 3900m3/s。每年通过坝区的悬移质泥沙量有1亿t以上。坝址年平均温度14°C，最高温度40°C，最低温度-26°C。

大坝为心墙填土坝。上、下游坝坡分别为1∶2.25和1∶2。亚粘土（壤土和砂壤土）防渗心墙土方780万m3，过渡区和心墙与坝壳间砂砾石反滤层土方340万m3，未经筛分的砾石卵石混合料填筑的上、下游棱体坝壳土方3630万m3，上、下游干砌防震400～700mm粒径块石护坡850万m3。大坝上游坝体内部高程855m、876m、894m处各设有一层加筋抗震层。大坝上部912m高程设有抗震层。心墙下为混凝土垫座，最大厚度23m，长157m。垫座表面覆盖两层玻璃纤维加强的聚合薄膜。垫座内布置有4.2m×3.8m廊道，供灌浆和检查用。心墙与坝基和坝肩接触面经清理后，用喷混凝土做防护层，平均厚10～15cm，以保护粉砂岩不风化。上游侧坝顶至正常蓄水位高程的心墙与坝壳间设双反滤层，下部为单反滤层。

施工期大坝和坝壳的实测沉降量分别为11.9m和13.7m。大坝竣工后，至2010年坝体又下沉了3m。心墙渗透性低，渗透量为37-67L/s，低于设计指标的80L/s。

左岸泄水建筑物、右岸电站厂房。左岸两条泄洪隧洞，设计总泄量4040m3/s。隧洞断面宽12m，高10m，长度分别为1600m及1400m，水头174m，设5m×6m弧形闸门，并采用通气防蚀措施。

右岸设3个永久发电进水口，3条永久发电引水隧洞分别连接3条直径6m的压力钢管。厂房为半露天式结构，长200m，高40m，进水塔上布置300t门式起重机。

1961年开工，基础开挖820万m3，其中石方500万m3。上游土石围堰是大坝的组成部分，最大高度80m，总体积162万立方米。1971年开始大坝填筑。坝体填筑方量5800万m3，其中堆石920万m3，砂砾石3800万m3，心墙区粘土840万m3;混凝土160万m3。金属结构和机械安装7.13万t。最高月填筑量初期为25万m3，后期56万m3，最高年填筑量850万m3，施工高峰人数2200人。1972年，当坝体填筑量仅占总填筑量20%，水头仅为设计的40%时，在3台机组上采用了临时转轮，分别于1972年11月和1973年5月实现提前发电。采用正常转轮的机组，分别于1976年、1978年投入运行。1979年9月，当坝体离坝顶还差4m时，9台永久机组全部投产，此时的发电效益已收回全部投资。1980年竣工。1983年9月21日水库首次蓄水到正常高水位。1980年代中期以列昂尼德·勃列日涅夫命名该水电站。 

水轮机转轮直径4.75m、转速200r/min、承受水头达270m的混流式水轮机，发电功率30万千瓦。1988年完成技术改造，其中8台机组每台功率已扩增到33.5万千瓦，第9台机组功率也已达到32万千瓦。技改后努列克电站整体装机容量升至300万千瓦，年均发电能力可达112亿千瓦时。

水库
 
水库死水位857米。水库最大水面宽5km。

水库通过长14km的达加里灌溉隧道（Dangara irrigation tunnel）设计过水能力100m3/s，灌溉700km2农田。

努列克水库因为河水导致的沉积造成淤积现象日益严重。建设上游的罗贡坝，将极大改善努列克坝前淤积。

运行事故

1983年事故
该起事故类似于2009年俄罗斯的萨彦-舒申斯克水电站事故。1号机组由于强烈震动而跳线停机，冲出机壳的水淹没了发电车间水深达1.75m。

1999年事故
两台500kV与220kV失效。

2006年事故
2006年4月17日，3名工人在修理引水隧道时因闸门事故而被淹死。

2010年
从2010年起，由于塔吉克斯坦与乌兹别克斯坦对水资源的尖锐矛盾，乌方切断了两国电网连接，从而导致塔方电网脱离中亚统一电网独立运行。后果是每年夏天丰水期努列克水电站被迫大量弃水，年损失70亿千瓦小时，经济损失2亿美元。而冬天枯水期，塔吉克斯坦面临严峻的电力短缺。2014年5-10月，向阿富汗与吉尔吉斯斯坦出口电力。

相关条目 
世界高坝列表

参考文献

外部链接 

"AQUASTAT - FAO's Information System on Water and Agriculture: Tajikistan"  (1997). Food and Agriculture Organization of the United Nations, Land and Water Development Division. Retrieved August 16, 2005.
"Exhibitions to the Beginning of Amudarya". International Conference on Regional Cooperation in Transboundary River Basins. Retrieved August 16, 2005.
"Highest Dams (World and U.S.)". Stanford University Department of Civil & Environmental Engineering.  Retrieved August 16, 2005.
Nurek Dam 

塔吉克斯坦水力發電廠
塔吉克斯坦湖泊
塔吉克斯坦水壩
共和國直轄區