進步型沸水式反應爐

進步型沸水式反應爐（，簡寫；也译改良型沸水式反應爐），是一款符合第三代反應器規範的沸水反應爐。目前由通用电气（GEH）和東芝合作生產。如同以往的沸水式反應爐，進步型沸水式反應爐經由核分裂反應加熱水蒸氣，產生的水蒸汽用以推動蒸汽渦輪，再帶動發電機組產生電力。

沸水式反應爐（BWR）是全世界應用數量第二多 的輕水反應爐，由於使用直接循環的設計，可產生較使用間接循環的壓水反應爐（PWR）更多的蒸氣動力。進步型沸水式反應爐可謂沸水式反應爐設計的極致，而且是第三代反應器中，最早發展成熟，擁有從設計到建造等完整經驗的機型。第一部機組在日本建造、使用，在臺灣龍門核能發電廠也有機組正在建造中。美國也有部分電廠計劃採用進步型沸水式反應爐。

根據進步型沸水式反應爐的基礎設計，其輸出功率為 1350 MWe（3926 MWth）。

認證與運轉許可
進步型沸水式反應器的最終設計版本於1997年通過美國核能管理委員會的認證，代表其在效能、運轉效率、輸出功率、安全性等各方面皆得到驗證。 並於2013年獲得於英國的電廠興建計劃採用。

設計概觀

相較於過去的沸水式反應爐，主要的改進項目有:
 裝設於反應器壓力槽底部的10具內循環泵，免除原本外置式循環泵，需要的龐大空間與複雜的管路設計，同時達到更好的運轉效能。
 改善控制棒之控制機構設計，採用電子訊號搭配液壓系統控制，並且允許使用電動馬達微調控制燃料棒的位置。同時，具備可靠性與備份安全性，於需要緊急停機的狀況發生時，可於2.8秒內關閉反應爐。
 使用全數位化的反應爐保護系統，可以全面監控機組運轉狀況，使安全系統的設計更為簡潔、明確。同時具備多重備份系統，確保在出現安全疑慮時能迅速執行緊急停止，並且減少因為錯誤訊息而產生誤動作的機率。
 提供全數位化的控制系統，同時保留手動控制系統作為備份用。並且將安全保護相關系統的儀表、控制盤面分開，提供更可靠、有效率的操作界面。值得一提的是，此控制系統俱有自動執行啟動、關閉程序的能力，可以增加運轉效率、減少人為疏忽。當然這一切還是在操作人員的監視下進行，必要時也可改為手動控制。
 在緊急爐心冷卻系統進行多方面的改進，提供非常高層次的事故、損害預防能力：
 具備三組爐心緊急冷卻系統方案，且皆為可獨立運作的系統，確保於發生多重系統失效時，仍能快速冷卻爐心，避免發生爐心事故。
 具有18個緊急卸壓閥，其中10個為自動控制的緊急卸壓閥。於異常事件發生，且有必要的情況下，可以快速降低爐心壓力，並搭配爐心注水系統，迅速冷卻爐心。
 高壓爐心注水系統可以提高比以往更高的注水壓力。
 除了三具高可靠性的備用內燃機驅動發電機外，再增加一具燃氣渦輪，即使在電廠全黑狀態（完全失去電力供應），仍然能提供備用電力。
 即使在爐心高壓注水系統失效的情況下，仍然有一具蒸汽驅動的注水泵可用以冷卻爐心。同時，除了高可靠性的備用發電機外，尚有充足的備用電池，提供多重備援電力來源。
 使用極厚的混凝土底座，能夠承受爐心熔毀時可能溢出的高熱物質，將可能的場外損害降至最低。
 採用較前一代更加強化的圍阻體與壓力容器，從最內層爐心到外層圍阻體，共有多層特別設計的硬化層。經過特殊設計的蒸汽管道，有助於在發生意外時，讓反應爐產生的蒸汽更容易冷卻還原成液態水，減少容器內壓力過高的可能性。 此反應爐的設計可以在加速度達0.3G的地震中安全停機，且可承受風速大於每小時320英里的暴風襲擊。在地震較多的地區，可採用更加強化的基座設計，例如臺灣的龍門核能發電廠於設計上可承受任意方向加速度達0.4G的地震。
 設計的壽命至少60年。經過簡化的設計也意味著，沒有昂貴的組件需要更換，進而降低總運營成本。

建置案

相關條目
 核能發電
 壓水反應爐
 美國的核能安全
 其他第三代反應堆
 欧洲压水反应堆
 AP1000

參考資料

外部連結
 GE Energy's official page for the ABWR 
 NRC's Issued Design Certification page on the ABWR 
 Engineered Safety Features in the ABWR 

核電反應堆類型
進步型沸水反應堆核電站
美國核能