保險絲

保險絲，又稱熔断器、熔絲，是連接在電路上用以保護電路的即棄元件，通常采用低熔点的铅锡合金、锌、铜、银的丝状或片状材料制成。電路電流過大時，其中的金屬線或片產生高溫而熔斷，開路中斷電流，保護電路免於傷害。保险丝熔断后須人手更换以使电路恢复运行。

種類、標示
保險絲通常會標示額定電流、額定電壓、廠牌、安規、速度、中斷容量等。一般電器設備開機通電時瞬間常會有一定的衝擊電流，較正常工作電流高，保險絲如立即熔斷將造成使用的困擾，為配合電路特性之用，保險絲依熔斷速率可分為若干類，小型保險絲熔斷速率的類型通常會以英文字母代號表示：常見的有
 T（Time-lag）-{代表}-慢熔型
 F（Fast）-{代表}-快熔型
 M（Medium time-lag）代表中等速度

另有比T更慢熔的TT與比F更快熔的FF等。

規格參數的意義
額定電流：保險絲可以允許連續流通而不會熔斷的電流（不是保險絲會熔斷的電流）
額定電壓：保險絲熔斷時可以應付的電壓。如果保險絲能承受的電壓不足，熔斷後的兩端點間可能發生電弧現象而無法完全斷路。
允通能量（let-through energy）：又稱值，由過電流到保險絲熔斷時所通過的能量。
斷流容量或稱啟斷容量，直譯中斷容量（breaking capacity或interrupting capacity）：保險絲斷路前可以安全處理的最大電流。所用保險絲的中斷容量須大於迴路所可能流過的最大短路電流，否則短路瞬間還沒熔斷前有危險之虞，是電力保險絲的重要安全參數之一。BS 88保險絲的斷流容量為80kA；小型電子用保險絲中斷容量較小，一般無標示此參數。
溫度折減（temperature derating）：在25℃下額定容量為1安培的保險絲在低溫（例如負40℃）時可能允許通過多10至20%的電流，在高溫（例如100℃）時可能只允許通過原有容量80%的電流。各種保險絲的溫度折減不同，應查閱規格書為準。
截斷電流（cut-off current）：若故障電流很大，保險絲會在故障電流峰值前熔斷，降低了的峰值稱作截斷電流。

外型

 條絲狀。早期原始型態的保險絲，直接以螺絲鎖定，用於各種尺寸的舊式開關、插座。
 片狀（裸片狀）。比舊式絲狀方便使用。
 玻璃管狀。有幾種不同尺寸，常見於電子產品。
 6.3×32毫米（直徑×長度）
 5×20毫米
 陶瓷管狀。有幾種不同形狀及尺寸，可避免玻璃爆裂。
 塑膠片狀帶金屬片狀接腳：汽車保險絲。
 表面接著元件（SMD）型
 圓柱體狀，-{插件}-式：直接焊接於電路板上，用於產品內部。
.

標誌 

大多數保險絲的標記在身上或端蓋與標記，指示其評級。但是表面黏著技術封裝的保險絲功能很少或沒有標記，使識別非常困難。

保險絲可能出現類似的顯著不同的特性，確定了它們的標記。保險絲標記通常會傳達以下信息：

 保險絲的額定值（安培）
 保險絲的電壓等級
 時間－電流特性，即保險絲熔斷速度
 批准由國家和國際標準機構
 製造商／產品編號／系列
 中斷能力

低壓保險絲 
低壓保險絲用於在分佈在行業和最終用戶，例如保險絲盒。典型的額定電壓為230／400伏交流電。對於工業設施，有版本高達1000伏直流或交流電壓。

D系統（DIAZED）

DIAZED系統是由西門子舒克特開發（第一當前尺寸D II）。從1909直到它取代了通常的融合一體式插頭，例如在美國仍然在使用（螺絲型）。螺絲帽和保險絲的分離（“盒”）。

D0系統（NEOZED） 

NEOZED系統成立於1967年由西門子公司引進。優點是體積更小，低功耗（更少的熱量）。

DL-System（東德）
在東德，除了D-和DL-System 380 V AC的是共通的。對現有裝置DL-System仍在生產（GG版，400V交流）。

高壓保險絲 

在高壓電塔與電線桿上，經常使用兼具啟斷開關功能的熔絲鏈開關（Fuse Cutout），作為輸配電系統的過電流或短路保護。

其他類型的保險絲

可恢復式保險絲

可恢復式保險絲（PPTC），或稱自恢復保險絲或過流保護片。當電流超過標準，停止供電；如果恢復電流標準內，自動重新供電，不需人工替換保險絲

溫度保險絲

溫度保險絲（Thermal cutoff）常見於現今的電熱類裝置之中，溫度超過安全溫度後會熔斷。

有溫度保險絲的裝置例如：電鍋、電熱器、咖啡機、吹風機等。

溫度保險絲的規格中雖也有容許電流一項，但要注意的是：溫度保險絲並沒有與電流保險絲一樣的電流保護作用，不可混淆。

參考資料及附註

相關參見
全電子式斷路器（，簡稱ECB）
斷路器（，或稱「無熔絲開關」，，NFB）
可恢復式保險絲
eFUSE
電力系統

安全設備
電子元件