第三核能發電廠

第三核能發電廠（簡稱核三廠）是位於台灣屏東縣恆春鎮的一座核能發電廠，由台灣電力公司經營，因鄰近馬鞍山而別名馬鞍山發電廠，為唯一座落於南台灣的核能發電廠。民航局劃定本廠周邊2海浬為限航區R45（核能第三廠），晝夜連續限航。其建廠於1978年，乃中華民國政府推動的十二大建設之一。反應爐型式為輕水壓水式反應爐，是台灣唯一使用此型式反應爐的發電廠。由於整個廠區毗鄰南灣，也成為墾丁國家公園內的顯著地標之一。

設備

型式：輕水型壓水式反應爐
機組：兩部機組
裝置容量：每部機組951百萬瓦(951000瓩) 
建廠費用：新台幣947億元 
反應爐：美國西屋公司（Westinghouse）製／3迴路壓水式 
汽輪發電機：美國奇異公司製／三缸再熱四流式汽輪機、氫氣內冷型發電機 
低壓汽輪機轉子：瑞士ABB公司製

核三廠兩部機於2008~2009年間於飼水流量測量準確度提升後，進行小幅度功率提升，爐心額定熱功率由2775 MWt 提升至2822 MWt，發電量隨著提升至980 MWe。

核三廠一號機及二號機，分別於98年7月7日及97年12月2日提升熱功率至2822 MWt。

截至2019年4月底，一號機累計發電量超過2345.7億度，二號機累計發電量超過2375.8億度。

核三廠區內亦裝設有氣渦輪機組、風力發電機組及太陽能光電發電系統。

氣渦輪機組2部，裝置容量51 MW。

風力發電共3部機，裝置容量1.5 MW，商轉日期2005/01/13。

太陽光電發電系統 : 水池區裝置容量1209 kW，2011年5月併聯；車棚區裝置容量 248.6 kW，2011年9月併聯；南展館區裝置容量50 kW，2006年9月併聯。

特殊安全設施 
核核能事故發生時，特殊安全設施（Engineered Safety Feature, ESF）能維持電廠結構完整，防止爐心熔燬或輻射外洩，並保障公眾的健康與安全。

 圍阻體（Containment）

反應爐一次側的重要設備均設置於圍阻體內。事故發生時，能將輻射物質包封於建築結構內，防止外釋。

 圍阻體除熱系統（Containment Heat Removal System）

本系統由4個子系統組成: 圍阻體噴灑系統（Containment Spray, CS）、餘熱移除系統(Residual Heat Removal, RHR)、圍阻體被動熱沈、風扇冷卻器（Containment Fan Cooler）。

當發生爐水流失事故（Loss of Coolant Accident , LOCA）或主蒸汽管破裂事故（Main Steam Line Break, MSLB）時，圍阻體內部將會充滿高溫高壓的水蒸汽。藉由降低圍阻體之溫度與壓力，以降低輻射外洩的機會。CS系統亦可噴灑氫氧化鈉溶液，將圍阻體空氣環境中的放射性氣體吸收至溶液中。

 圍阻體空氣淨化系統（Containment Air Purification and Clean up System）

本系統過濾淨化圍阻體空氣中的輻射物質，經輻射偵測後排放大氣。

 圍阻體隔離系統（Containment Isolation System）

圍阻體有許多穿越管路，與輔助廠房及汽機廠房間之連通。事故發生時，本系統將自動隔離圍阻體穿越管路，以防輻射物質外洩。

 圍阻體可燃氣體控制系統（Containment Combustible Gas Control System）

本系統由 氫氣再結合器（Hydrogen Recombiner）及後備之氫氣排除系統（Hydrogen Purge System）組成。事故時，維持圍阻體內之氫氣體積濃度不超過4％，防止氫氣爆炸。

 緊急爐心冷卻系統（Emergency Core Cooling System, ECCS）

本系統又稱安全注水系統（Safety Injection System, SIS），包含高壓注水系統、蓄壓槽、低壓注水系統，能在事故發生後提供大量的含硼冷卻水，以冷卻爐心並增加停機餘裕。

 適居系統（Habitability System）

控制室適居系統包括飛射物防護、輻射屏蔽、輻射偵檢、煙霧偵測、控制室過濾、空調、燈光及一般消防設施等，在正常及緊急情況下，能使值班人員長期留駐於控制室內。

 輔助飼水系統（Auxiliary Feedwater System）

本系統於事故或起動、停機時，提供飼水至蒸汽產生器，移除一次系統的熱量。

事件 
以下列出核三廠發生之異常事件，截至目前為止對周邊環境皆無危害。

1985年7月7日下午五時二十三分時，曾因為發電機組的油封系統故障，導致氫氣外洩因而機房起火燃燒發電機毀損。完工未滿一年之核三一號發電機組損毀嚴重，於1986年9月11日修復，歷時約13個月。

1988年3月10日，核三廠遺失二枚固態射源，發現遺失的2天後即尋回，未造成危害。

1993年4月29日，1號機組年度大修時，過濾系統故障，導致微量輻射污水外流到廠外海域，經測量皆低於法規現值，無安全疑慮。

2001年3月18日，核三廠進入3A事故狀態，1號機組喪失電力2小時，未發生其他危害。

2012年6月9日，在進行高壓汽機閥門測試時，出現震動，反應爐安全停機。

睦鄰活動
 地方回饋(2017年回饋金2.1億元)
 恆春搶孤節活動贊助
 半島繪畫競賽
 墾丁淨灘活動
 獎助學金
 家扶關懷
 接待參訪學校
 認養地方球隊

相片集

參見 
 核能發電廠
 十大建設
 第一核能發電廠
 第二核能發電廠
 第四核能發電廠
 臺灣發電廠列表

參考資料

外部連結 
台電第三核能發電廠簡介
第三核能發電廠廠界輻射即時監測圖

3
屏東縣建築物
恆春鎮