防煙門

防煙門，又稱防火門，是用來維持走火通道的耐火完整性及提供逃生途徑的門。其目的是要確保在一段合理時間內（通常是逃生時間），保護走火通道內正在逃生的人免受火災的威脅，包括阻隔濃煙及熱力。另外按照常用的建築規定，就算是普通的木質家用門也應有一定防火性能，緊急情況下可以考慮待在有新鮮空氣的普通房間，僅廁所門因為安全因素，可以以容易破壞的鋁或塑膠製作，但也失去火場下的救生功能。

耐火要求

完整性
在合理時間內，防煙門必須能保持走火通道的完整性，避免火勢直接漫延至走火通道內，導致更大量的火警傷亡。這包括兩方面：
防煙門必須在燃燒底下，在合理時間內，仍然保持良好狀況，即沒有嚴重變形或破裂等情況。
防煙門必須保持常關，避免失去阻隔的功能。

隔熱性
在合理時間內及一些特定的地方，防煙門必須避免過度傳熱，致使火災在防煙門仍在關閉的情況下，漫延至走火通道內。

材料 
有木质防火门、钢质防火门、钢木防火门、其他防火门等:
木质防火门
用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。
钢质防火门
用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔 热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。
钢木质防火门
用钢质和难燃木质材料或难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。
其他材质防火门
采用除钢质、难燃木材或难燃木材制品之外的无机不燃材料或部分采用钢质、难燃木材、难燃木材 制品制作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

安裝 
防煙門的開啟方向必須與走火方向一致，以減低逃生的時間。
在防煙門上安裝玻璃，以方便開啟的一方留心了解另一方的狀況，避免意外。
防煙門的門扇在開啟時不會造成走火通道闊度的縮減。

国家标准
 《中华人民共和国防火门验收规范》GB12955-2008； GB16809—2008《防火窗》

參看
 隔火層
消防演習
門 (建築部件)

消防
灾害管理