Transfer şalteri

Transfer şalteri, elektriksel bir yükü iki kaynak arasında değiştirmeyi sağlayan bir anahtardır. Bazı transfer şalterleri manuel olarak bir operatör tarafından şalterin konumunun değiştirilmesiyle kullanılır, bazıları ise otomatik olarak gücün kaynaklardan birinden kaybolması ya da yokken sonradan gelmesi durumunu algılayarak çalışır.

Otomatik transfer şalteri, çoğunlukla yedek güç üreteçlerine (jeneratörler) bağlı olarak kullanılmaktadır.

Transfer şalterinin çalışma şekli 
Yedek güç üretecine yükün transfer edilmesinde, otomatik transfer şalteri yedek güç üretecinin çalışmaya başlaması için, trafonun birincil sarımlarındaki gerilimi izleyerek gerekli komutu verir. Transfer şalteri jeneratörü (yedek güç üreteci) elektrik şebekesinden jeneratör çalışırken izole eder.
Örneğin, bir ev için kullanılan jeneratör ve otomatik transfer şalteri uygulamasında, elektrik şebekesinde kesinti oluğu zaman, şalter jeneratöre çalışmaya başlaması gerektiğini söyler, jeneratör elektrik gücünü sağlamaya hazır ise evin şebeke ile olan bağlantısı kesilir ve jeneratör evin elektrik paneline bağlanarak gerekli gücü sağlar. Bu kullanım şekli ile jeneratör şebekeden izole edilmiş olur, bu sayede jeneratörün aşırı yüklenmesi engellenmiş olur ayrıca şebeke çalışanlarını elektrik hattında elektrik olmadığını düşünürken elektrik akımına kapılmasını engeller. Transfer şalterleri, bazı tesis ve işletmelerde yük atma veya çeşitli devre grupları arasında öncelik tanıma işlemleri için kullanılır.

Tipleri

Açık Geçiş 
Açık geçişte güç kaynaklarından diğerine bağlantı yapılmadan güç kaynağının kesilmesi şeklinde çalışmaktadır. Bağlantının kesilmesi ile bağlanması arasındaki zaman dilimine normal güç kaynağı ya da acil durum kaynağı yüklere elektrik sağlamamaktadır.

Kapalı Geçiş 
Kapalı geçişte güç kaynaklarından diğerine bağlantı yapılmasından önce güç kaynağının besleme yapması şeklinde çalışmaktadır. Kesintiye tahammülü olmayan yüklerde kullanılmaktadır. Senkronize bir geçiş yapılması için kaynaklar arasındaki voltaj farkı %5'ten az olmalı, frekans farkı 0.2 Hz'den az olmalı ve maksimum faz açısı 5 derece olmalıdır. Bunun anlamı jeneratörü süren motorun eş zamanlı bir düzenleyici kontrolünde olması demektir.

Statik Transfer Şalteri 
Statik transfer şalteri yarı iletken güç elektroniğini kullanır. Slikon Kontrollü Kesiciler(SCRs) yükü iki kaynak arasında transfer eder. Mekanik bir aksam olmadığı için çok hızlı bir şekilde geçiş sağlanır.

Kaynakça 

Anahtarlar