Dubesario hidroelektrinė

Dubesario hidroelektrinė () – hidroelektrinė stovinti ant Padniestrės ir Moldavijos ribos, žemutinėje Dniestro upės dalyje, šalia Dubesario miesto. Elektrinė kontroliuojama Padniestrės valdžios. Hidromazgo paskirtis – kompleksinė: aprūpinimas elektra, drėkinimas, žuvininkystė ir aprūpinimas vandeniu. HE statyba truko nuo 1951 iki 1954 m. Pastačius užtvanką susiformavo Dubesario tvenkinys.

Pagrindinės charakteristikos 

Pagrindinė Dubesario hidromazgo sudėtis:
 nedidelė vagos patvanka su surinkimo aikštele ir gamybinė HE patalpa, kurių ilgis – 54 m;
 betoninė slenkstinė užtvanka, kurios ilgis – 133 m;
 pastato ir slenkstinės užtvankos nuvedamasis kanalas;
 dešiniojo kranto žemių supiltinė (139 m) ir suplautinė (257 m) užtvankos;
 kairiojo kranto supiltinė užtvanka, kurios ilgis 354 m;
 jungiamieji statiniai.
HE pastatas įrengtas kairiajame Dniestro vagos krante. Pagrindiniai parametrai:
 instaliuota HE galia – 48 MW;
 vidutinė metinė elektros gamyba – 261 GWh;
 tvenkinio tūris – 0,266 km³;
 didžiausias elektrinės praleidžiamas debitas – 400 m³/s;
 didžiausias slėgio aukštis 14,45 m.

Smulkesnės hidromazgo charakteristikos 
 Bendras slėgio linijos ilgis – 937 m.
 Statinio klasė – I (pagal projektą).
 Seismiškumas – 7 balų (pagal projektą).
 Vidutinis metinis nuotėkis – 9,66 km³.
 Vidutinis metinis debitas – 305 m³/s.
 Didžiausias stebėtas vidutinis savaitės debitas buvo 1969 m. birželio 14 d. – 4 457 m³/s.
 Didžiausias HE praleistas debitas buvo 1969 m. balandžo 5 d. nuo 16:30 iki 19:15 val. – 4 180 m³/s.
 1 % tikimybės skaičiuotinis debitas – 4 700 m³/s.
 0,1 % tikimybės tikrinamasis debitas – 8 200 m³/s.
 Hidrotechnikos statinių pralaidumo galimybės esant forsuotam aukštutininio bjefo patvankos lygiui (30 m) – 8 200 m³/s (tame tarpe per slenkstinę užtvanką – 6 400 m³/s).
 Per turbinas ir uždorius – 1 800 m³/s.

Nuorodos 
 Dubesario HE nuotraukos 

Moldavija
Hidroelektrinės