熱通過率

熱通過率（ねつつうかりつ）とは、隔壁などを介した 2 流体間で熱移動が生じる際、次式で定義される係数 K のことである。
 
ここで、
Q :単位時間あたりの伝熱量(W)
K :熱通過率 (W/(m2 K))
A :伝熱面積(m2)
ΔT : 両流体の温度差 (K)
である。
熱通過率はまた、熱貫流率、総括伝熱係数などと呼ばれることもある。

平板隔壁の場合 

図のように固体隔壁を介して h と c の両流体間で熱が移動するとする。
流体 h と壁左面間は対流熱伝達で、壁面内は熱伝導で、
壁右面と流体 c 間は対流熱伝達で熱が移動するので、
伝熱量 Q は次式で表される。

ただし、Th 、Tc 、Tw1 、Tw2 は
流体 h 、流体 c 、壁左面 、壁右面の温度であり、
hh 、hc 、kw 、δ は
壁左面の熱伝達率、壁右面の熱伝達率、隔壁の熱伝導率、隔壁厚さである。

これらより Tw1 、Tw2 を消去すると、次式となる。

スケール付着などによる汚れ係数 r1、 r2を考慮する場合は、

となる

。

円管壁の場合 

右図のように隔壁が円管の場合は、次式で表される。

A1 と A2 は管内表面積および管外表面積、
K1 と K2 は管内面基準および管外面基準の熱通過率である
。

参考文献

関連項目 
 熱交換器
 伝熱

熱交換器
伝熱