Earth Switch

Earth switch menghubungkan bagian-bagian hidup/kabel line dan tanah. Switch ini normally open. Earth switch digunakan untuk memtanahkan bagian aktif selama pemeliharaan dan selama pengujian. Selama pemeliharaan meskipun sirkuit terbuka masih ada beberapa tegangan tersisa di rangkaian, karena yang kapasitansi antara line dan tanah masih ada. Sebelum melanjutkan ke pekerjaan pemeliharaan tegangan dibuang ke tanah, dengan menutup earth switch.

Pemisah terutama digunakan untuk melindungi pemelihara ketika bekerja pada peralatan. Inilah sebabnya mengapa mereka harus sangat handal dan aman dalam operasi. Disconnector dan earth switch cocok untuk instalasi dalam ruangan sampai 36 kV.

Standar internasional IEC 60364 membedakan tiga jenis pengaturan pentanahan, dengan menggunakan dua huruf kode TN, TT, dan IT. Huruf pertama menunjukkan hubungan antara tanah dan pasokan peralatan listrik (generator atau transformator): Huruf kedua menunjukkan hubungan antara tanah dan perangkat listrik yang disediakan.

Huruf Pertama 
 T
Koneksi langsung dari sebuah titik dengan tanah (Latin: terra);
 I
Tidak ada yang dihubungkan dengan tanah (isolasi), kecuali mungkin melalui impedansi tinggi.

Huruf Kedua 
 T
Koneksi langsung titik dengan tanah.
 N
Koneksi langsung ke netral pada titik asal instalasi, yang terhubung ke tanah.

Jaringan TN 
Dalam sistem pembumian TN, salah satu poin di generator atau transformator adalah dihubungkan dengan tanah, biasanya pada titik netral dalam sistem tiga-fase. Casing perangkat listrik dihubungkan dengan tanah melalui hubungan tanah pada transformator.

Tiga varian sistem TN dibedakan 
 TN-S
PE dan N adalah konduktor terpisah yang terhubung bersama-sama hanya di dekat sumber listrik.
 TN-C
Penyelenggara PEN dikombinasikan memenuhi fungsi baik PE dan konduktor N. Jarang digunakan.
 TN-C-S
Bagian dari sistem menggunakan konduktor PEN gabungan, yang di beberapa titik terbagi menjadi PE terpisah dan N baris. Konduktor PEN gabungan biasanya terjadi antara gardu dan titik masuk ke gedung, dan dipisahkan di kepala pelayanan.

Jaringan TT 
Dalam sistem pentanahan TT, sambungan tanah pelindung konsumen disediakan oleh koneksi lokal ke bumi, terlepas dari koneksi bumi pada generator.
Keuntungan yang besar dari sistem pembumian TT adalah kenyataan bahwa itu adalah jelas dari noise frekuensi tinggi dan rendah yang datang melalui kawat netral dari berbagai peralatan listrik tersambung ke jaringan tersebut.
TT tidak memiliki risiko netral rusak.

Jaringan IT 
Dalam jaringan IT, sistem distribusi tidak ada koneksi ke tanah sama sekali, atau hanya memiliki koneksi impedansi tinggi. Dalam sistem tersebut, perangkat pemantauan isolasi digunakan untuk memonitor impedansi.

Listrik