Herrforsin voimalaitos

Herrforsin voimalaitos () on Pohjanmaalla Pedersöressä sijaitseva vesivoimalaitos, joka toimii Ähtävänjoen alajuoksulla Kolpin taajamassa. Voimalaitoksen omistaa Herrfors.

Voimalaitos 
Herrfors on tyypiltään jokivoimalaitos, joka tuottaa vesivoimaa joen virtaamasta. Voimalan tarvitsema vesi saadaan Evijärvestä, jossa sijaitsee Kaarenhaarassa säännöstelypato. Kun säännöstelypatoa säädetään, saavat kaikki Ähtävänjoen vesivoimalaitokset saman verran vettä. Mikään Ähtävänjoen voimaloista ei voi varastoida yläjuoksulleen suuria määriä vettä säätövoimaksi. Herrforsin yläjuoksulla ei ole varsinaista yläallasta vaan ainoastaan jokiuoma. Ähtävänjoen vesistössä säännöstellään tätä varten Alajärveä, Lappajärveä ja Evijärveä. Herrforsin yläpuolisen vesistön järvisyys on 10,0 % ja sen valuma-alueen pinta-ala on noin 2 000 neliökilometriä.

Voimalaitos on rakennettu Kolppiin Ähtävänjoen alajuoksulle lähes viisi kilometriä ennen joen yhtymistä Purmonjokeen. Jokien yhteinen uoma jatkaa pari kilometriä laskien Luodonjärveen. Järven vedenpinnan korkeus vaihtelee 0,1–0,2 metriä mpy. Vedenpinta voimalaitoksen yläpuolella on yleensä yli 3,4 metriä järvenpintaa korkeammalla. Vaikka kyseessä on joki, voidaan yläpuolista, Kållforseniin päättyvää ja kahden kilometrin mittaista, osuutta pitää voimalaitoksen yläaltaana.

Joen keskivirtaama on voimalaitoksen kohdalla ollut vuosina 1981–2000 16,2 kuutiometriä sekunnissa (MQ, m³/s). Tarkastelujakson keskiylivirtaama on ollut 39,7 m³/s (MHQ) ja keskialivirtaama 5,4 m³/s (MNQ). Suurin mitattu virtaama on ollut 69 m³/s (HQ) ja pienin 3,3 m³/s (NQ). Voimalan rakennevirtaama on 27 m³/s, joten tulvakaudella joudutaan ylijäämä vesi juoksuttamaan ohi vesiturbiinien. Vesiturbiinien kapasiteetti on tällöin 600 kilowattia eli 0,6 megawattia. Voimalan pudotus on 3,4 metriä ja ilmoitettu keskimääräinen sähkön vuosituotanto on 4,1 gigawattituntia.

Velvoitteet 
Herrforsin viimeisin lupapäätös on vuodelta 1983 . Voimalaitoksen tule osallistua Ähtävänjoen merialueen kalaistutuksiin (meritaimenia) ja seurata istutuksien tuloksia. Osa istutuksista voidaan tehdä myös Ähtävänjokeen. Voimalaitoksen ylä- ja alapuolisten vedenpintojen tulee pysytellä lupaehtojen rajoissa, mutta voimalalla ei ole virtaamiin liittyviä rajoitteita.

Historiaa 
Voimalaitos valmistui vuonna 1962 ja sitä on peruskorjattu vuonna 1978.

Lähteet 

Ähtävänjoen vesistö
Suomen vesivoimalat
Pedersören kunnan rakennukset ja rakennelmat
Suomen padot