Kaapeleiden merkintätavat

Suomessa on käytössä oma kansallinen sähkövoimakaapeleiden merkintätapa, jota ei käytetä muissa maissa.
Kaapelin tyyppimerkintä muodostuu kirjaintunnusten lisäksi kirjaintunnuksen perässä olevista numeroista, jotka ilmaisevat johtimen poikkipinta-alan / halkaisijan, sekä joissain tapauksissa johdinmäärän. Telekaapeleissa ilmoitetaan useimmiten halkaisija, kun taas vahvavirtakaapeleissa poikkipinta-ala. Joissakin tapauksissa merkintä kertoo vielä johtimen värinkin.

Kaapelin kirjaintunnukset

Lisämerkintöjä

Tavallisten kaapeleiden erikoisempien versioiden nimeämiseen käytetään lisämerkintöjä nimen perässä. Niitä käytetään jos kaapeli poikkeaa palokäyttäytymiseltään tavanomaisesta rakenteesta.

Johtimien värimerkinnät 

Johtimien tunnistamiseen käytetään värimerkintöjä, koska johtimien tunnistamisen täytyy täyttää SFS–EN 60446–standardin vaatimukset. Tällä hetkellä käytössä olevassa standardissa  on määritelty kuinka johtimet täytyy merkitä. 
Yksittäisten johtimien tapauksessa käytetään seuraavaa värijärjestelmää:

- Nolla tai keskipistejohdin tulee olla koko pituudeltaan sinisellä värillä.

- Suojajohdin on tunnistettava koko pituudeltaan keltavihreällä värillä, tätä
väriyhdistelmää ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.

- PEN–johtimen on oltava kelta-vihreä koko pituudeltaan ja lisäksi johtimen päät on merkittävä sinisellä lisämerkinnällä, esimerkiksi teipillä.

- Äärijohtimissa käytetään väreinä ruskeaa, mustaa ja harmaata, sekä tarvittaessa
numeromerkintöjä.

Sinistä johdinta voidaan poikkeuksellisesti käyttää äärijohtimena ja
muihin tarkoituksiin edellyttäen,  ettei ole sekaantumisen mahdollisuutta, eikä käytössä ole nollajohdinta. Sinistä johdinta ei kuitenkaan saa käyttää suojajohtimena.

Johtimien numeromerkinnät 

Ensimmäinen numero kertoo kaapelissa olevien johtimien määrän. Toinen numero kertoo sisäjohtimien nimellispoikkipinnan neliömillimetreissä. Esimerkiksi merkintä MMJ 3 x 1,5 S tarkoittaa muovivaippaista muovieristeistä asennuskaapelia, jossa on kolme kappaletta 1,5 mm2 johtimia, joista yksi on keltavihreä maadoitusjohdin. Jos merkintä olisi MMJ 3 x 1,5 N, kaapelissa olisi keltavihreän maadoitusjohtimen sijaan toinen vaihejohdin.

Lähteet
Käsikirja rakennusten sähköasennuksista,17. painos 2010. Espoo: Sähköinfo Oy

SFS 5545. Asennuskaapelit. Palonkestävät halogeenittomat nippuna itsestäänsammuvat asennuskaapelit

SFS–käsikirja 600. Pienjännitesähköasennukset, 1. painos 2007. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto ry

Viitteet

Aiheesta muualla
  Erkka Virtanen: Asennuskaapelit Amk:n talotekniikan opinnäytetyö, jossa merkintöjä esitellään yksityiskohtaisesti
 Esimerkkejä ominaisuuksineen kaapelivalmistajan sivuilla 

 Sähkövoima
Merkintätavat