Käyttöönottomittaukset

Käyttöönottomittaukset ovat osa sähköasentajan työn aikaista oman työnsä tarkastamista. Ensimmäisenä, tavallisesti asennusta suoritettaessa, käyttöönottotarkastuksessa varmennetaan aistinvaraisesti, että kaikki johtimet on kytketty ja kaikki sähkökalusteet, rasioiden suojakannet ja muut asennukseen kuuluvat osat on asiallisesti asetettu paikoilleen. Käyttöönottomittaukset tehdään kahdessa vaiheessa: ensin jännitteettömät käyttöönottomittaukset eli suojajohtimen jatkuvuusmittaus ja eristysresistanssin mittaus. Kun molemmat jännitteettömät käyttöönottomittaukset on suoritettu hyväksytysti ja hyväksytyin arvoin, voidaan jatkaa jännitteellisiin mittauksiin: oikosulkuvirran ja silmukkaresistanssin mittaaminen, kolmivaiheasennuksissa pyörimissuunnan tarkastus ja vikavirtasuojien virtojen ja toiminta-aikojen mittaaminen niissä kytkennöissä, joissa vikavirtasuoja on käytössä. Näistä toimenpiteistä laaditaan käyttöönottotarkastuspöytäkirja.

Sähkötekniikka