Staatiline reaktiivvõimsuse kompensaator

Staatiline reaktiivvõimsuse kompensaator (inglise keeles static VAR compensator, lühend SVC) on süsteem, mida saab kasutada reaktiivvõimsuse kompenseerimiseks elektrienergia ülekandevõrkudes. Nimetus staatiline väljendab seda, et reaktiivvõimsuse kompenseerimine (voolu ja pinge vahelise faasinihke reguleerimise teel) toimub ilma pöörlevaid masinaid, näiteks kolmefaasiliste sünkroonmasinaid – sünkroonkompensaatoreid – kasutamata.

SVC koosneb kondensaatorite ja induktiivpoolide kombinatsioonist, mis on ühendatud paralleelselt kompenseeritava võrguosaga (põiksuunaline kompenseerimine). Türistorid kui elektrooniliselt juhitavad lülitid reguleerivad voolu lülituse eri komponentides ja seega reaktiivvõimsuse kompenseerimise astet. Võrreldes pöörlevate masinatega on  staatilise kompensaatori eelis ka see, et ta võimaldab palju kiiremini ja dünaamilisemalt reageerida koormuse kõikumisele.

Et tööpinged kompensatsioonilülituses ei oleks liiga kõrged (mitte üle paarikümne kilovoldi), ühendatakse SVC tavaliselt ülekandevõrku eraldi jõutrafo või alajaama trafo tertsiaarmähiste kaudu.

Tegelikult ei kasutata SVCd mitte ainult reaktiivvõimsuse kompenseerimiseks, vaid mitmel muul otstarbel:
 võrgupinge stabiliseerimine mahtuvusliku ja induktiivse reaktiivvõimsuse reguleerimise kaudu;
 elektrivõrgus tekkivate subsünkroonsete (võrgusagedusele lähedaste) võnkumiste summutamine, sest need võivad viia võrgu kokkukukkumiseni.
 elektrivalguse virvenduse kompenseerimine (nt hõõglampide korral).

Staatiliste kompensaatorite edasiarendused on staatiline sünkroonkompensaator (STATCOM) ja universaalne võimsusvoo kontroller (UPFC), mis lisaks staatilisele reaktiivvõimsuse kompenseerimisele või reaktiivvõimsuse genereerimisele põik- ja pikisuunalise kompensatsiooniga suudavad vajadust mööda juhtida ka aktiivvõimsuse voogusid elektrivõrkude eri liinides. STATCOM ja üldine UPFC võivad SVC täielikult asendada.

Vaata ka 
 Paindlik vahelduvvoolu ülekandesüsteem (FACTS)
 Staatiline sünkroonkompensaator (STATCOM)

Välislingid 
  Reaktiivvõimsuse kompenseerimine Eesti elektrisüsteemis (Lep 17056 lõpparuanne). Tallinna Tehnikaülikool, 2017

Elektroenergeetika