Elektrivõrgu-pistikupesa

Elektrivõrgu-pistikupesa ehk vooluvõrgu-pistikupesa on ette nähtud kohamuutliku elektritarviti ühendamiseks elektrivõrku.

Schuko-pesad ja -pistikud
Eestis, nagu ka enamikus Euroopa riikides kasutatakse eluruumides Saksamaal väljatöötatud F-tüüpi ehk schuko-pistikupesi. "Schuko" on lühendvorm saksa sõnast Schutzkontakt (kaitsekontakt) ja osutab sellele, et pistikupesal ja pistikul on lisaks kahele ümarale faasi- ja neutraalkontaktile kaks lamedat vetruvat kaitsemaanduskontakti. Pistikut pessa panemisel kontakteeruvad kõigepealt kaitsekontaktid, st elektritarviti metallkere ühendub kaitsemaandusega; ühtlasi väldib pesa süvend sõrmede kokkupuute pistiku pingestatud harudega.

Schuko-pesad on ette nähtud kasutamiseks elektrivõrgus 230 V, 50 Hz. Nimivool on 16 A, millele vastab võimsus 3680 W. Niisugust koormust talub pistikühendus siiski vaid lühiajaliselt; kestvalt lubatav koormus on 10 A (2300 W). Schuko-pistiku harude (tikkude) läbimõõt on 4,8 mm ja harude vahekaugus 19 mm.

Schuko-pessa sobib ka nn europistik (tüüp C), millel kaitsekontaktid puuduvad ja mis on mõeldud väikese voolutarbega (kuni 2,5 A) tarvitite elektrivõrku ühendamiseks. Nende pistikute harud on elektriohutuse pärast ainult 9 mm pikkuselt isolatsioonist vabad.

Schuko on mittepolaarne (sümmeetriline) pistikühendus, st schuko-pistiku nagu ka europistiku saab panna pessa kahes asendis. Seega võib faasipinge (230 V) rakenduda toidetatavale seadmele pistiku ükskõik kumma haru kaudu. Näiteks kui nõuetekohaselt paigaldatud laelambipesas on faasipinge alati pesa põhjakontaktil, siis laualambi pesas võib see rakenduda ka keermeosale.

Muid pesatüüpe
Maailma eri piirkondades on kasutusel üle kümne pistikupesade ja pistikute süsteemi, 
mida tähistatakse tähtedega A‒N (tähistussüsteem pärineb USA majandusministeeriumilt 2002. a).

Pistikupesade võrdlusandmeid 

* Ühilduv kaitsemaanduskontaktita pistikuga.

Viited

Välislingid
Lülitid ja pistikupesad

Pistikühendused