حامل الكابلات

يحتاج مهندسو الكهرباء إلى استخدام حامل الكابلات عند تمديد الأسلاك داخل المباني في دعم الكابلات الكهربائية المعزولة المستخدمة في توزيع الطاقة. تستخدم الحاملات كبديل لأنظمة التمديد المفتوحة خصوصا في المنشآت الصناعية كالمصانع والمخازن والمباني كالبنوك، المستشفيات والمولات. تتميز هذه الحاملات بتوفير مساحات، وقت ومجهود خصوصا عند حدوث تغييرات في نظام الأسلاك، حيث يمكن تركيب كابلات جديدة بوضعها على الحامل، بدلا من سحبها عبر ماسورة.

نادرا ما تستخدم في المنازل أو المجتمعات السكنية.

وفقا للكود الكهربائي الأمريكي الوطني (NEC)، يتكون حامل الكابلات من علبه صلبه واحدة أو مجموعة على حسب المسار المراد تمديد الأسلاك فيه بشكل آمن.

المواد المستخدمة 
تصنع حاملات الكابلات في الأساس من الفولاذ المجلفن، الفولاذ المقاوم للصدأ، الألومنيوم أو البلاستيك المقوى بألياف الزجاج. يتم اختيار المادة التي سيصنع منها الحامل على حسب نوع العمل في المكان الذي سيركب فيه. قد تشكل العلبة من الفولاذ المجلفن مسبقا، أو يتم تشكيلها ثم غمسها ساخنه لجلفنتها.

غالبا ما يتم إعادة طلاء العلب في منطقة العمل بمركب غني بالزنك لحماية المعدن من التآكل.

الأنواع 
لأن الميزة الأساسية للكابلات هي تنوعها وسهولة تشكيلها يمكن إستخدامها في مختلف التطبيقات. من تلك الأنواع:
 الحامل ذو القاع الصلب، يوفر الحماية القصوى للكابلات، لكنه يتطلب تقطيع العلب أو استخدام تركبيات لتسهيل عملية دخول وخروج الكابلات. يسمى هذا النوع بقناة الكابل أو حوض الكابل.
 الحامل المثقوب، هو حامل به ثقوب في الجزء السفلي منه ليسمح بمرور الهواء حول الكابلات، صرف المياه، تسهيل عملية التنظيف وصرف الغبار والأتربة.
 الحامل السلمي، هو حامل مدعم بشرائط عرضية، على غرار درجات السلم، على مسافات منتظمة تتراوح ما بين 4-12 بوصة (100-300 ملم).

قد تحتوي هذه الحاويات على أغطية صلبة لحماية الكابلات من الأجسام المتساقطة أو الغبار والماء، غالبا ما يستخدم في الأماكن الخارجية أو المكشوفة. تختلف حاملات الكابلات أيضا من حيث الوزن، فعلى سبيل المثال تستخدم الحاملات الخفيفة مع كابلات شبكات الهاتف أو الكمبيوتر، بينما الثقيلة مع كابلات الكهرباء الرئيسية المغذية للمبنى.

دواعي السلامة والحماية ضد الحرائق 
عند حدوث حريق في المنشأة يمكن أن تتعرض الكابلات على الحوامل للحريق، لذلك يجب استخدام إما سترات مبطنة للحريق أو طلاءات مقاومة للحريق. قد تتطلب الطلاءات الثقيلة إعادة النظر في مواصفات الكابل المستخدم، لأن هذه الطلاءات قد تعمل على تبديد الحرارة المنبعثة من الكابلات المثبتة.

ينص للكود الكهربائي الأمريكي الوطني (NEC) على إلزامية مرور صيانة دورية على الكابلات وتنظيفها نظرا لأنها تركب في أماكن يصعب الوصول إليها حتى لا يتراكم الغبار مع أي فوضى أخرى قابله للإشتعال.
يتم استخدام مثبطات الحريق أو وسائل مقاومة الحريق مع حاملات الكابلات المصنوعة من الألياف الزجاجية لأنها سريعة الاشتعال.

تنطبق قواعد فيزياء المعادن على الحوامل فهي تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة. ثبت ذلك بعد تقرير اختبار معهد أوتو جراف الألماني المنشور بعنوان "اختبار تكميلي عن موضوع القوة الميكانيكية القائم على اختراق أنظمة الحريق خلال اختبار النار"، بتاريخ 23 أكتوبر 1984.

انظر أيضًا 
 تمديد كهربائي
 الكابلات
 التأريض
 غرفة الكهرباء
 بواط (كهرباء)
 أنظمة قضبان التوصيل الكهربية
 وحدة التغذية الحلقية

المصادر

وصلات خارجية 

 معهد حامل الكابلات (CTI).

الفيديوهات 
 طريقة حساب مقاس حامل الكابلات
 شروط وطريقة تركيب حامل الكابلات
 زاوية 90 درجة لحامل كابلات بطول 120 ملم

تمديد كهربائي
سلامة كهربائية
كابلات