ربط محولات التيار

محولات التيار

استعمالها 
-محول التيار هو تحويل التيار العالي إلى واحد امبير أو خمسه امبير بمعنى قيمه محول التيار تقسم على خمسه وهي دائريه الشكل ومثقوبه من الوسط اما الفا ئده منها هي هي تحويل التيار العالي إلى تيار منخفض مثلا مصنع القدرة التي يردها ه0
 400) امبير هل يوجد وحده قياس تتحمل 400 امبير طبعا لا لهذا السبب نستعمل محولات التيار اما عمليه ربطها فهي كالتالي 1- تحضير لوحه كهرباءيه حجمها أو مقاسها هيد 120 *80سم ونقوم بتثبيت العوازل الداخلية في اللوحة لتثبيت البسبارات عليها ومن ثم نقوم بربط المصدر على أحد طرفي البسبارات أو القطع النحاسيه ومن ثم نقوم بادخال محوات التيار داخل البسبارات ويراعى في ذلك يكون مدخل محول التيار p1 بحيث يدخل التيار من ال p1 ويخرج من الp2 وهي مخرج التيار وإذا ركب محول التيار بالعكس فهذا يعني التيار يصبح عكس المحول التيار الثاني فيلغيه فاحذر عند عمليه التركيب وابضا يوجد لمحول التيار مدخل ومخرج تربط على وحده القياس وهي s1 مدخل التيار وs2 مخرج التيار وبعدها تربط المحول الثاني والثالث بنفس الطريقة مع الا نتباه إلى مدخل ومخرج التيار وفي الطرف الآخر من البسبارات يربط حمل المشترك عن طريق كيبل معزول قياس 185 ملم ومربوط على لوحه المشترك أو المصنع اما كيفيه ربط محولات التيار مع وحده القياس. يثبت العداد أعلى اللوحة وفوق البسبارات في نفس الخزانة اما عمليه الربط فهي كالتالي وحده القياس يوجد بها 10 ثقوب وتقسم كالتالي 1+3 مدخل ومخرج محول التيار الأول أي s1 مدخل رقم 1 s2 مخرج رقم 3 
4+6 وهي مدخل ومخرج محول التيار الثاني وهي s1 مدخل رقم 4 s2 مخرج على رقم 6 وربط المحول الثالث 7+9 وهي مدخل 7 مدخل محول التيار الثالث s1 ومخرج المحول الثالث رقم 9 s2 اما الثقب رقم 10 فهو للنتر mp اما الخانات الباقية وهي رقم 2+5+8 فهي رقم 2 هي الفولتيه الأولى رقم 5 الفولتيه الثانية رقم 8 الفولتيه الثالثة إذا فقد أحد الفولتيات على وحده القياس فان وحده القياس لا تحسب كامل الطاقة بل ثلثي الطاقة فقط فيجب التاكد من وصول الفولتيه بشكل كامل على العداد وبهذا نكون قد ربطنا وحده القياس مع محولات تيار.

تحويل الطاقة الكهربائية
كهرباء
مكونات نظم الطاقة الكهربائية