قاطع الدورة ذو التسرب الأرضي

قاطع الدورة ذو التسرب الأرضي هو قاطع مماثل لقاطع الدورة الاعتيادي إلا أنه يتميز بوجود جزء إضافي للحماية من تسرب الشحنة الكهربائية إلى جسم المكينة أو الجهاز: كالسخان الكهربائي ومبردة الهواء التبخيرية المستعملة في المنازل وكذلك كافة المكائن الكهربائية المستعملة في الورش، والمعامل، والمختبرات حيث يقوم هذا القاطع بفصل القدرة الكهربائية عن تلك المكائن والأجهزة حال تسرب الشحنة الكهربائية إلى أجسامها الموصلة وبذلك يمنع حدوث الصعقة الكهربائية عند ملامسة الجهاز، علماً أن هذا القاطع يعمل فقط في حالة التيار المتناوب وهو بهذه الحالة يوفر حماية من تيار دائرة القصر ومن تيار الحمل الزائد ومن تيار التسريب، لذا فهو مفيد بل ضروري استعماله، وهو متوفر في السوق بنوعيه ثلاثي الأطوار والطور الواحد، وبمدى تحسس متعدد فهناك الأنواع بتحسس (30 ملي امبير و100ملي امبير و300ملي امبير و500 ملي امبير) فالقاطع نوع 30 ملي امبير يتميز بحساسية عالية جدا تليه الحساسية الأقل وهي 100 ملي امبير وهكذا. القاطع بالحساسية 30 ملي امبير وهي القيمة المسموح بها طبيا كحد أعلى عند دخولها الجسم البشري دون أن تسبب ضرر مميت أو خطير، وبالنسبة لبقية القواطع ذات الحساسية الأقل فهي أيضا مفيدة لمنع حدوث الصعقة الكهربائية. ومن الضروري استعمال مثل هذه القواطع في كافة الدوائر الكهربائية للأجهزة والمكائن حينما يكون الإنسان في تماس مباشر مع الأجهزة خاصة وأن قسم من التأسيسات الكهربائية لا تحتوي على منظومات تأريض أو وجود منظومات تاريض ولكن معاوقتها مع الأرض كبيرة نسبيا بحيث لا يمكن أن يفصل قاطع الدورة الاعتيادي عندما يتسرب تيار قليل نسبيا حيث لا يستشعره القاطع الاعتيادي.

مراجع 

توزيع الكهرباء
مكونات نظم الطاقة الكهربائية