NPSH

Die Netto Positiewe Suighoogte (of NPSH) van 'n pomp is die minimum inlaatdruk benodig om pompkavitasie te verhoed. Pompkavitasie gebeur wanneer die druk in die pompimpeller in so 'n mate val dat die vloeistof begin om te verdamp. Wanneer die druk weer toeneem, word die damp weer 'n vloeistof en beskadig op so 'n manier die pompimpeller. Dus is die benodigde NPSH (NPSHR) die minimum hoogte wat benodig word om seker te maak dat die vloeier in vloeistoffase bly en nie begin verdamp nie.

Die benodigde NPSH (NPSHR) word van die pompkurwe verkry.

Die beskikbare NPSH (NPSHA) word soos volg bereken:

Waar:
  = absolute druk by die pomp se inlaat
  = Absolute druk in tenk + hoogte van tenk (vlak van vloeistof) – wrywingsverlies
  = Dampdruk van vloeistof by die pomp se inlaat.

Dus:

waar:

  = Beskikbare NPSH in eenhede van meter.

  = Absolute druk in tenk opstroom van pomp in kPa(a).

  = Effektiewe dampdruk van die vloeistof by die temperatuur in die tenk in kPa(a). Vir water, gebruik stoomtabelle.

  = Drukverhoging a.g.v. die hoogte van die vloeistof in kPa.

  = Drukverlies in pyp tussen die drom en die pomp in kPa a.g.v. vloeiweerstand.

  = Digtheid van die vloeistof (kg/m3).

  = Swaartekragversnelling = 9.81 m/s2

  = Hoogteverskil tussen vlak in drom en pomp suiging in meter.

Let daarop dat indien die vloeistof by sy kookpunt is, kanselleer  en  uit (indien)

NPSH kan nooit negatief wees nie, want dan is die vloeier in 'n dampfase. Dit hang egter van die verwysingspunt af. Daar is pompe waar 'n negatiewe NPSHR gespesifiseer word. Dit is gewoonlik die geval by vertikale multistadium pompe waar die pompsuiging aan die onderkant van die pomp is. Dus, alhoewel die NPSAA aan die bokant van die pomp negatief is, sal dit positief wees by die pompinlaat wat laer is. Dus hang dit van die verwysingspunt af.

Voorbeeld 

Bereken NPSHA vir die volgende sisteem:

Inligting:

 Atmosferiese druk is 81 kPa
 P1, die druk in die tenk, is 20 kPa(g)
 Die vloeistof in die tenk is water
 Die temperatuur van die water is 100 °C
 Wrywingsverliese in die pyp van die tenk na die pomp, ΔPf = 2 kPa
 Die hoogte van die vlak in die tenk tot die grond is 5.5 meter en die pomp-as is 0.5 meter van die grond

Berekeninge:

Die SG van water by 100 °C is 958.4 kg/m3. Dus is die SG 958.4/1000 = 0.9584

P1 is die absolute druk van die tenk en is dus 20 + 81 = 101 kPa(a)

Die dampdruk van water (Peff) by die sisteemtemperatuur van 100 °C, is 101.325 kPa. (Dus gaan P1 en Peff uit kanselleer.)

 

Dus is:

Pompsisteem waar watervlak onder die pomp lê 

Daar bestaan sisteme waar 'n sentrifugale pomp water uitpomp vanuit 'n punt laer as die pomp self. Kan dit werk? ΔPEL gaan dus 'n positiewe waarde hê en gaan die NPSHA verminder. Hoekom gaan die pomp nie kaviteer nie?

Die rede hoekom dit kan werk sonder dat die pomp kaviteer is omdat die vloeistof ver van sy dampdruk is.

Veronderstel dit is water by 20 °C, dan is die dampdruk 2.338 kPa en die digtheid 998.2 kg/m3. Veronderstel die hoogteverskil tussen die pomp en die vloeistofvlak is 5 meter en die drukval in die pomp suigingslyn is 2 kPa agv wrywingsverliese, dan is:

 

 

Hierdie NPSH is dus selfs bietjie hoër as die voorbeeld hierbo waar die watervlak 5 meter bo die pomp is, maar die vloeistof by die kookpunt is.

Kyk ook 
 Pypvloei

Voetnotas 

Pompe
Stromingsleer