Regenwasserabfluß

__TOC__
===Abflussbeiwert===
Bei der Berechnung der Regenmenge, die von der Entwässerungsanlage abgeführt werden soll, spielt die Dachneigung und die Beschaffenheit der Dachfläche eine wesentliche Rolle. Auf einem Flachdach bilden sich bei Regen Pfützen, so dass nicht alles Wasser sofort abgeführt werden muss bzw. abgeführt werden kann. Auf einem Gründach wird ein Teil des Regenwassers in der Humusschicht gespeichert (ca. 70%) und nur das überschüssige Drainagewasser (ca. 30%) wird verzögert in das Fallrohr abgeleitet. 
Diese Tatsache kann dann bei der Bemessung der Ableitungssysteme über den Abflußbeiwert berücksichtigt werden. 
Der Abflussbeiwert gibt dabei das Verhältnis zwischen der aufkommenden Regenmenge und der Wassermenge an, die über die Dachentwässerung abgeführt werden müssen.
Abflussbeiwert	Art der Dachfläche
1 	Flachdächer mit Neigungen über 3° (100 % des Wassers werden abgeleitet)
0,8 	Flachdächer mit Neigungen unter 3° (80 % des Wassers müssen abgeleitet werden)
0,5 	Kiesdächer oder Gründacher bis 10 cm Schütthöhe von Kies oder Substrat (50% des Wassers müssen abgeleitet werden)
0,3 	Gründach ab 10 cm Substratschicht (30% des Wasser müssen abgeleitet werden)
Bei Dachneigungen über 3° ist die Abflussbeiwert unabhängig von der Dachneigung des Daches. 
===Regenwasserabfluss===
Der Regenwasserabluss ist die Wassermenge die innerhalb einer Sekunde von einem Dach abgeleitet werden muss, abhängig von der örtlichen Regenspende r, der Grundfläche des Hauses A und dem Abflussbeiwert C (s.o.). In einigen Quellen wird der Abflußbeiwert mit einem kleinen griechischen p ("psi", sieht aus wie ein dreiarmiger Kerzenständer) gekennzeichnet.
Der Regenwasserabfluß berechnet sich in der Form:
Die Dachneigung übt bei einem Steildach keinen Einfluß auf die Regenmenge aus, die von dem Dach abgeführt werden muss. Sie hängt nur von der Fläche ab, die das Gebäude in der Draufsicht abdeckt.
Die folgenden Regenfallrohrdurchmesser sind am gebräuchlichsten: 60, 80, 100, 120, 150 mm
===Bestimmung des Fallrohrdurchmessers===
Die Wahl des Fallrohres richtet sich nach der Wassermenge, die vom Dach abgeführt werden soll. Je größer der Durchmesser des Fallrohres, desto mehr Wasser kann es ableiten. Die nachfolgende Tabelle gibt die Leistungsfähigkeit einer halbrunden Regenrinne mit trichterförmigem Einhangstutzen und das Nennmaß des Zuschnitts für das Fallrohr an.
Nennmaß des Fallrohrzuschnitts in mm	Durchmesser der Rinne in mm	Abfluss in l/s
250 (8-teilig) 	60-80 	bis 2.9
280 (7-teilig) 	75-100 	bis 4.1
333 (6-teilig) 	75-100 	bis 7.4
400 (5-teilig) 	100-120 	bis 14.5
500 (4-teilig) 	150 	bis 21.1
Entsprechend dem errechneten Regenwasserabfluß Q muss jetzt der nächstgrößere Rinnendurchmesser gewählt werden.
===Rohrschellen===
Die Fallrohre sind mit Rohrschellen an der Wand zu befestigen. Für die Abstände der Rohrschellen in Abhängigkeit vom Fallrohrdurchmesser gilt:
* bis 100 mm → alle 3 m
* über 100 mm → alle 2 m
===Beispielberechnung===
Aufgabe
# Wie groß ist der Regenwasserabfluss für ein Pultdach 19 m lang, 16 m breit bei einer Dachneigung Dachneigung 48°, das mit Dachsteinen eingedeckt ist in Dortmund. Die Berechnungsregenspende r in Dortmund beträgt 250 l/(s*ha). Das Wasser soll über eine halbrunde Dachrinne mit ovalem Einhangstuzen abgeführt werden.
# Bemessen Sie Rinne und Fallrohr!
Lösung
Die Grundfläche des Pultdaches A beträgt 19m x 16 m = 304 m².
Bei Steildächern ist der Abflussbeiwert C = 1.
Die Regenspende r ist im Aufgabentext mit 250 l/(s*ha) angegeben.
Q = (1*304*250)/10000 l/s = 7,6 l/s
In diesem Fall ist laut obenstehender Tabelle ein 5-teiliges Fallrohr mit dem Nennmaß 400 mm und eine Dachrinne mit dem Durchmesser von 100 - 120 mm zu wählen.
Bei der Verwendung von zwei Regenfallrohren verringert sich der Q Wert auf 3,8 l/s. Das Dach kann jetzt mit einer 7-teiligen Rinnenanlage den Wasserabfluss gewährleisten.
Category: Wasser
Category: Dachentwässerung