ответы типа "советуйтесь со своим электриком" не нужно пжлст, он есть, но советы его не очень)))) Нового искать нет возможности. Составили такую организацию в щитках, проверьте пожалуйста, кто в теме.Вход:1.	Вводной автомат (рубильник на всё) 50АОсвещение:2.	Освещение 2-х маленьких комнатах + балкон + ванна - 10А3.	Освещение большой комнаты и коридоры – 10А4.	Освещение кухни + балкон на кухне + туалет – 10АРозетки:Кухня:5.	Варочная панель – 32А6.	Духовка – 16А7.	Кухня (розетки в районе фартука) – 16А8.	Кухня (остальные розетки) – 16А9.	Посудомоечная машина – 16А10.	Стиральная машина – 16АВанна:11.	Розетки в Ванной + мал комната с балконом + балкон– 16А12.	Бойлер в ванной – 16А13.	Теплый пол в ванной – 16АЖилые помещения:14.	Розетки Коридор + прихожая + Туалет – 16А15.	Розетки Большая комната + мал комната - 16АОстальное:16.	Вентиляционная установка – 16АДополнительная информация:•	- На квартиру выделено по паспарту 11кВтo	На вход в квартиру в подъездном щитке стоит автомат 100А и УЗО С50 100-300мА•	- Проводка по квартире выполнена:o	Освещение 3х1.5 мм2o	Розетки и все потребители (кроме варочной панели) 3х2.5 мм2o	Варочная панель 3х4 мм2•	Щиток внутри квартиры на 24 автомата.Предполагаемая группировка по УЗО:1.	Всё освещение - автоматы 2-42.	Кухня – автоматы 5-103.	Ванна + туалет – автоматы 11-144.	Часть комнат + остальное – автоматы 15-16Вопросы:•	Правильно ли подобраны автоматы?•	Какие и сколько УЗО, либо диф автоматы нужно поставить чтобы было удобно использовать