Добрый вечер, у нас нет своих нормативчеков, есть СНиП Постановления правительства Москвы от 02.11.2004 N 758-ПП, пп. 3.9. Внутридомовые газопроводы прокладываются открыто. Закрывать газопровод фальшстеной не допускается. При монтаже газопроводов принимаются меры по предотвращению засорения полости труб. В местах пересечений электрического провода и кабеля с газопроводом расстояние между ними в свету должно составлять не менее 100 мм, при параллельной прокладке - не менее 400 мм.http://mega-gaz.ru/n-758-pp