История такова, перед тем как залить всю систему бетоном, эти полы нужно отпрессовать, т.е. увеличить давление в 3-5 раз и оставить на 3 дня, ели нигде не порвётся, давление спускаешь до нормы и заливаешь. Т.к. мы не знали успеем мы до зимы или нет достроится , залили мы в трубы незамерзайку с дистиллятом , под 400 литров. И действительно денег не хватило, отопление мы  запускали только во вторую зиму поле строительства. Я изначально хотела Валиант, там есть серия для теплых полов, НО его нельзя использовать с незамерзайкой, она съедает какие-то прокладки, хотя продавцы уверяли меня что все это фигня, но производитель сказал что категорически не рекомендует, и если что, это не гарантийный случай.  Нас задушила жаба сливать незамерзайку, да и вопрос был как ее утилизировать это ж яд. Еще проблема была в том, что для ТП котел нужен который регулирует температуру 30-50 градусов, а большинство начинают от 60-70, это  много, у меня сшитый полиэтилен , их можно морозить но перегревать нельзя, да и вы спаритесь с такой температурой на полу.    Выбрали Коспел  18 КВ на 400 метров, тянет отлично, тепло, регулируется как надо. НО постоянно ломается, каждый год мы его чиним, ремонт от 5 до 11 т. за раз, замучал нас. На сегодняшний день, я бы залила воды которая не дает накипи, типа "Ключ здоровья" по 3,5 за литр и взяла все же Валиант.   У воды и теплопроводность на 20 % больше, экономия по электричеству опять же. Хотя я не жалуюсь мы топим по ночному тарифу , за 1,8 руб. квт,с  23 до 7, на 40 или 50 градусов,  весь день держит. Батарей у нас нет вообще.