Требования к топочной для газового котла.Размещение в кухне.— высота потолков не менее 2,5 м;— объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на каждый киловатт мощности котла отопления;— необходимо наличие вентиляции: вытяжка в объёме трехкратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;— наличие окна с форточкой. Для циркуляции воздуха необходимо наличие зазора в нижней части двери площадью не менее 0,025 м2.Размещение в отдельном помещении при мощности до 150 кВт.— высота потолков не менее 2,5 м;— объем и площадь помещения должна позволять безпрепятственно проводить работы по обслуживанию газового котла и вспомогательного оборудования. При этом объем помещения не должен быть меньше 15 м3;— помещение должно быть отделено от смежных стенами с пределом огнестойкости 0,75 часа. Предел распространения огня по конструкции должен быть равен нулю;— требование к естественному освещению: 0,03 м2 остекления на 1 м3 объема помещения;— необходимо наличие вентиляции: вытяжка в объёме трехкратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.Размещение в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа при мощности до 500 кВт.— высота потолков не менее 2,5 м;— объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на каждый киловатт мощности котла отопления;— помещение должно быть отделено от смежных стенами с пределом огнестойкости 0,75 часа. Предел распространения огня по конструкции должен быть равен нулю;— требование к естественному освещению: 0,03 м2 остекления на 1 м3 объема помещения;— необходимо наличие вентиляции: вытяжка в объёме трехкратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.Размещение в пристройке при мощности до 500 кВт.— пристройка должна размещаться у глухой части стены с расстоянием по горизонтали до оконных или дверных проёмов не менее 4 метров для жилых зданий;— от перекрытия до ближайшего окна должно быть не менее 8 метров;— стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;— высота потолков не менее 2,5 м;— помещение должно быть отделено от смежных стенами с пределом огнестойкости 0,75 часа. Предел распространения огня по конструкции должен быть равен нулю;— объем и площадь помещения должна позволять безпрепятственно проводить работы по обслуживанию газового котла и вспомогательного оборудования. При этом объем помещения не должен быть меньше 15 м3;— требование к естественному освещению: 0,03 м2 остекления на 1 м3 объема помещения.Важные замечания.Желательно предусмотреть второй выход в подсобное помещение. Дверь должна быть противопожарной, третьего типа.При резмещении котла на первом этаже, в подвальном или цокольном этаже НЕОБХОДИМО предусмотреть выход непосредственно наружу.При использовании сжиженного газа размещение котла в подвальном или цокольном этаже категорически запрещено!