не сделали, потому что нельзя, общедомовая проводка не выдержит.квартира как у Вас: газифированный дом, в ванной колонка.1. проводку надо делать в любом случае (и от плиты к щитку и от щитка до стояка или даже домового щита): тк стандартно на квартиру с газом планируется максимальное потребление 25Атогда как одна плита легко может скушать 40А2. Смотрите максимальное потребление варочной поверхности. Обычные розетки максимум расчитаны на ток 16А, что при напряжении в 220В соответствует 3,5кВт мощности. Если максимальное потребление вашей варки меньше 3.5кВт, то можно подключить через розетку. Если больше или равно, то подключайте напрямую. Если нехватает длинны кабеля, удлиняем. Соединение делаем максимально надежным. Есть розетки, расчитанные на больший ток, но эстетическая составляющая в них сильно страдает.p.s.: у меня даже духовой шкаф не поставить, потому что сгорит общедомовая проводка. сейчас жду документы на переделку газового опуска, нужен дополнительный на газовый духовой шкаф.to krasa-nata ** : Новая проводка в квартире это хорошо. Нужно смотреть проводку по подъезду. Если ее не меняли, а скорей всего стоит алюминий не очень толстый, рассчитанный по 2-3 квт на квартиру. При строительстве брежневок самый энергоемкий прибор в квартире был утюг, поэтому на стиралки и тем более электроплиты проводка не рассчитана. Если в подъезде еще паре квартир придет такая же гениальная мысль пользоваться электроплитами, использовать электроприборы вам придется по очереди, а оставшаяся часть жильцов будет заваливать электриков жалобами на низкое напряжение в сети.