Критика? В каком месте? А чем, кроме подачи конструктива, я тут который день занимаюсь? Если вас устраивает диагональное подключение, то оставьте так, как есть. Будете решать проблемы по мере их возникновения. Если проблемы будут. Так что, если все хорошо, все греет, то дальше можно не читать.*************************************************Я уже несколько раз об этом говорила... Хорошо, повторю еще последний раз.Вы не можете заставить сделать давление в 10 атмосфер. Вы его вообще не делаете.В системе отопления есть давление. Оно одинаковое для всей системы - для всех стояков, для всех батарей, для всего дома. Вот сейчас, во всем доме оно у вас где-то в 10 атмосфер. И в стояке, от которого не греется батарея, оно тоже 10 атмосфер. И его нельзя понизить для отдельно взятого стояка. Тем более, для конкретной батареи. Просто потому, система отопления дома - единое целое. И в ней или все, у всех хорошо. Или все, у всех плохо.И то, что отдельная батарея перестала греть говорит о том, что проблема в данном, конкретном месте.Плюс, при таком давлени, при условии подключения по проекту, 12 секций совершенно не критично. Прогревать будет и 15. Люди от стояка отопления исхитряются теплые водяные полы делать на всю комнату... И все прогревает.  Котел тут тоже ни при чем. Котел отвечает за температуру, а с этим у вас в доме тоже ОК.Тот факт, что батарея не прогревается говорит или о том, что вода в ней не течет, а стоит (а значит остывает). Или о том, что вход и выход подключены неправильно. КАК неправильно - не скажу, т.к. вариантов несколько. Почему застой воды - тоже пальцем ткнуть не смогу. Но, в любом случае, ясно одно - подключено неправильно, и не по проекту.Что вам делать я говорю тоже уже не первый день. Ладно... Тоже еще раз повторю. Сходите в ЖЭК (теперь уже после праздников), напишите заявку, пообщайтесь с главным инженером, обрисуйте ситуацию, нарисуйте ему схему вашего подключения. От вас, скорее всего, попытаются отмахнуться. Но, тут главное проявить настойчивость и понимание, что так, как у вас быть НЕ должно. Но, если гл. инженер с головой, то он вникнет. Т.к. изменение конструкции стояка отопления в одной квартире - это не ерунда, а проблема для всех остальных жильцов.