Если провода расплавленные, то они не могут уходить в стену, они уже утекли, их нет физически. Значит провода не расплавленные, а с обугленной изоляцией, изоляция могла обуглиться только из-за перегрева. Где возникает перегрев? - там где высокое сопротивление согласно знакону Ома (ток по отрезку цепи течет везде одинаковый, а геется там, где трудно течь). Где высокое сопротивление? - там, где плохой контакт, т.е. либо в местах окислившихся скруток, либо в местах штатных контактов. На линейных участках провод может перегреваться только тогда, когда его сечение не соответствует потребляемой мощности.Не верю, что тогда, когда строили дом, проводку проложили недопустимо малого сечения, скорее уж кривые руки электриков плохо затянули винты в местах контактов. Кстати, если перегревались контакты, то в силу высокой теплопроводности и меди и аллюминия могла подгореть изоляция на отрезке провода, подходящей к счетчику. Причина этого подгорания не в плохом проводе, а в плохом изначально контакте.Возможно придется заменить начальный кусок провода от счетчика до распределительной коробки.Пугливые женщины - самая благодарная аудитория слушателей для крупных спецов из ДЕЗов.