Воздуховод имеет общий короб, который имеет размер не от балды, а по расчетам. На объем требующийся естественной вентиляции для дома конкретной этажности. В него с воздушными петлями заведены квартирные воздухоотводы. То есть в вашей кухне воздух через вентиляционное отверстие поднимается по узкой квартирной трубе вверх и уходит в общий короб уже на уровне этажа над вами, метра 1,5-2 от пола. То есть создается воздушная петля, которая не дает воздуху из общего короба идти в ваше вентиляционное отверстие назад.Когда сносят часть короба, то вентиляция в этой квартире естественно сохраняется, так как их квартирный узкий воздухоотвод цел и невредим. Но вот соседей ниже ждет сюрприз. У них срезают их петлю из узкой трубы квартирной вентиляции и заводят ее сразу в короб на уровне пола - петля пропадает. Далее, с этого же уровня заужают общий короб воздухоотвода раза в два. Итог: воздух с кухонь и туалетов нижних этажей прет вверх в расчетном объеме, встречает заужение и практически прямой выход в кухню ваших соседей снизу. А в меньшем количестве и еще на два этажа ниже. И прет туда. Реально прет. И воняет. Соседи затыкают вентиляцию совсем или ставят принудительный вентилятор с обратным клапаном, чтоб создать хоть слабенькую вентиляцию. Вонь спускается еще ниже. Все строго на личном опыте - лет 7 назад отвоевывали право на воздух из-за соседки сверху, у которой в полученной нише чудесно встал холодильник. В духоте жить было невозможно без вентиляции, поэтому поставили принудительную с обратными клапанами и жили под их жужжание, но хоть без затхлости.Так как МО, то длилось все долго, но в итоге каким-то чудом таки удалось добиться восстановления короба. С тех пор она с нами не здоровается, так как "вы меня на деньги поставили! мне ремонт пришлось переделывать! у меня холодильник из-за вас в коридоре стоит!" Восстановить не особо дорого, но дороже, чем снести ) Любые органы отнесутся крайне отрицательно - это нарушение инженерных систем дома.