По щитам искать сейчас не буду, извините, там постановление как основной документ, когда буду на работе, если не забуду, скину. По окнам есть технический регламент о безопасности стекла (или стеклянных изделий точно не помню) в зданиях и сооружениях, в нем приложение 2, в виде таблицы, в детских учреждениях и местах большого скопления людей вертикальные и наклонные перегородки указаны что должны быть из закаленного или многослойного стекла (многослойное это в том числе с пленкой которая не дает рассыпаться), есть еще СНиП 31-06-2009 общественные здания и сооружения, СП 1.13130.2009 это противопожарные требования и ВСН 49-86 это по дошкольным учреждениям, во всех этих документах прописано что стекла рейками должны быть закрыты на высоту 1,2. В СП есть еще пункт, что в зданиях 4 этажа и более при установке стекл перегородок на выходы на лест клетки стекло должно быть армированным. По дверным полотнам гост 6629-88 пишет, что в обществ зданиях должны быть установлены рейки на остекленных полотнах. Ну и так по опыту, сейчас контролирую капитальный ремонт в ФОКе, стекла ставят все под решетками, щиты устанавливают во всех спорт.залах (не только баскетбольный но и для борьбы, хотя казалось бы там врезаться не должны), выключатели на высоте 1,8 и т.д. Вот как-то так.