Единый стандарт был в советское время и предписывал предписывал расположение розеток на высоте 1 м от пола, выключателей - 1,6-1,7 м от пола.Теперь нет четких требований по этому поводу, а многие приняли за образец европейский вариант, где розетки располагаются на высоте 10-30 см от пола,а выключатели на высоте 90 см от пола.Для интересующихся конкретно вот выдержка из ПУЭ"ПУЭ 6 издание 2002 год7.1.37.Установка розеток в ванных комнатах, душевых, раздевалках при душевых и мыльных помещениях бань, парилках, стиральных пмещениях прачечных не допускается.В ванных комнатах квартир, гостиниц, общежитий допускается установка розеток, присединяемых к сети через разделительные трансформаторы или устройства защитного отключения (УЗО)В общеобразовательных школах и учреждениях по воспитанию детей в помещениях для пребывания детей розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола. Высота установки розеток в других общественных зданиях и жилых помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости т назначения помещения и оформления интерьера.Допускается установка розеток и выключателей в специальных стеновых панелях, выполненных на заводах стройиндустрии, без применения закладных коробок.Розетки должны быть по возможности удалены от заземленных частей (трубопроводы, раковины) и находиться от них на расстоянии не менее 0,5 м. Для кухонь жилых квартир и общественных зданий это расстояние не нормируется.В распределительной сети предприятий общественного питания и торговли розетки устанавливаются по техническим заданиям, однако высота их установки не должна превышать 1,3 м.