Это все рекламные байки для недалеких и неумных обывателей.  Почему, скажите мне, тепловые лучи должны свободно пройти через напольное покрытие?   Почему на "предметах, расположенных в комнате, включая и тело человека", они задержатся, а через покрытие пройдут? С чего вдруг такая избирательность?  Это тоже самое, как если бы Вы светили фонариком  через стену в соседнюю комнату, - свет проходит через стену не задерживаясь, а в соседней комнате становится светло. Благодаря высокой теплоотдаче, инфракрасный плёночный пол является настоящим экономичным решением, причём затраты электроэнергии значительно меньше, чем для других электрических видов нагревателей.++++  Вообще-то, электрическому току абсолютно все равно, - нагревать при прохождении нихром или углеволокно.  С чего вдруг появится революционная экономичность? С того, что без неё не впарить товар? При работе, плёночный пол не сжигает кислород, ++++ А какой теплый пол СЖИГАЕТ КИСЛОРОД?  Это ж до каких температур нужно пол-то нагреть?...   Даже масляный обогреватель кислород не сжигает, а у него куда выше температура поверхности.поэтому зимой отпадает необходимость проветривать помещение.+++ Бгг.  Также он не притягивает пыль и работает абсолютно бесшумно.+++ Свойством притягивать пыль может обладать само половое покрытие, - наэлектризуется, например, дешевый ламинат, вот и будет пыль прилипать. Теплый пол-то здесь при чем? Иль это к тому, что при работе  не используются киловольтные напряжения?  Про шум, - ну так никакие электрические полы не шумят, шуметь только водяные могут. Еще б написали, что инфракрасные полы Инфракрасный пол почти не излучает электромагнитных волн.+++ С чего это вдруг?  Раз электрический ток проходит, излучение всяко есть. Вот только у обычного кабельного двухпроводного теплого пола излучение меньше, ибо оно сосредоточено МЕЖДУ двумя проводниками и ВНУТРИ заземленного экрана.   А  у инфракрасного пола  проводники разнесены, потому выход эм. излучения никак не может быть меньше.А вот о реальных достоинствах инфракрасного теплого пола Вы так и не упомянули, - простота укладки, себестоимость и саморегулируемость (если какие-либо зоны теплого пола перегреваются, у них возрастает электрическое сопротивление и уменьшается протекаемый ток, - падает выделяемая тепловая мощность. Но это не значит, что терморегуляторы не нужны  ). Вот как-то так.