Для правильного расчета мало данных, Вы ведь не знаете температуру теплоносителя в своих радиаторах? А ведь это - один из важнейших параметров. Производитель радиаторов  свои данные теплоотдачи дает при дельте в 70С, т.е. температура носителя почти 100С. Вот теперь и скажите мне, у многих ли зимой радиаторы НАСТОЛЬКО горячие?   То ж самое и с циркуляцией, - откуда я знаю, какое давление дают насосы на вашем ЦТП и как отрегулирован элеваторный узел в подвале Вашего дома? По какой схеме у Вас будут радиаторы включены, с байпасом или нет? Какое сечение байпаса? Это к главному инженеру ЖЭКа (или УК) вопрос. И он, а не я, знает серию Вашего дома и теплопотери Вашей квартиры.  Можно посчитать ПРИМЕРНО, сделав приличный запас (типа, лишнее тепло выгоним в форточки, а радиаторы задавим вентилями с термоголовками), но это будет ГАДАНИЕ, а не расчет и лишняя трата денег на заведомо лишние секции радиаторов. Пусть главный инженер считает, а Вы потом добавите процентов десять, это и будет ПРАВИЛЬНЫМ.ЗЫ Можно еще отталкиваться от того, что стояло в Вашем доме по проекту. Это ведь  уже кто-то когда-то считал, нужно просто поднять документацию. Верхние и боковые (угловые) квартиры должны иметь больше секций радиаторов, если дом старый, то тоже нужен запас (трубы зарастают изнутри и циркуляция ухудшается). Если есть маленькие дети, то тоже лучше брать с запасом (чтоб можно было уменьшить температуру радиаторов в квартире без опасения, что будет холодно).  Если радиаторы получаются слишком длинными (десять секций или больше), то включать их придется по диагональной схеме, это тоже нужно иметь ввиду. Иначе горячей будет только половина радиатора и снизится его эффективность.Вообще, нюансов много, на форуме обо всем не напишешь...