Зачем Автору Ваш неудачный опыт?  У Автора колодец - 9метров (10колец), плюс 60 метров горизонтального трубопровода (итого, всасывать нужно с 12 (!) метров, что даже ТЕОРЕТИЧЕСКИ невозможно). Плюс, обратный уклон (колодец расположен выше дома), тогда как в инструкции к Вашему насосу специально оговаривается (я не поленился, нашел):" −  Во избежание образования воздушных мешков вприточной трубе необходимо предусмотретьнебольшой подъем трубы в сторону электронасоса."  Что за идиотизм, ну наделали сами ошибок, ну нахрена другим-то советовать наступать на те же грабли?