Скорее, не газовый генератор, а  бензиновый или дизельный генератор. Но его тоже кто-то должен запускать и подливать топливо. Да, есть полностью автономные системы, которые сами запускаются при  отключении электричества и потом глушатся, когда оно появляется, но ценник на них огорчит, реально огорчит.     Вариант работы от АКБ тоже есть, но с ним тоже не все так гладко. Если отключение произошло на пару-тройку часов, то все нормально, это работает. А вот при длительных отключениях...  Давайте прикинем,  циркуляционный насос и автоматика котла, - это МИНИМУМ 300Вт (реально больше, но пусть). При отключении электричества на трое суток  (а прошлой зимой отключения были и на неделю), понадобится 21600 Вт/час. Это тот минимум, что уже должен идти на потребители. Учитывая КПД преобразователя (напряжение АКБ -> 220В), получаем, что батареи должны отдать где-то под 30000 Вт/часов. Насколько это реально? Для этого нужно более 45 аккумуляторных батарей, которые стоят, например, в легковых авто типа  Форд Фокус. Естественно, такие маленькие батареи не используются, используются раза в два бОльшей ёмкости, но разница не принципиальна. Плюс, батареи желательно использовать, например, гелевые (поинтересуйтесь ценником   ) и не реже раза в три года полностью заменять.  Например, если использовать желтую Оптиму, то один комплект АКБ обойдется где-то в ЧЕТЫРЕСТА тысяч.  Если использовать что-нить типа HAZE, то 210 тысяч (и это без доставки).Поэтому при использовании подобных систем энергообеспечения никто не закладывается в большие сроки. Слишком дорого. Ставят пару-тройку 200А батарей и все, несколько часов автономной работы обеспечено. Да, в рекламном проспекте напишут красиво про несколько суток, но в реальности их и близко не будет... Касаемо отключений...  Сильно зависит от места. У меня один дом совсем рядом с Москвой (2 км от МКАДа), - отключения редки, да и включают быстро. Хотя помню, был сильный ветер, деревьев поломало изрядно, - электричества где-то день не было... Но такое редко. Другой дом дальше, - 60 км от Москвы. Вот там ситуация хуже. И напряжение 170 В вместо 220 (потому стоят стабилизаторы), и отключения чаще бывают. Ветер, снегопады, грозы с дождями, ледяной дождь, - все это рвет провода и приводит к отключениям. Помню, на какой-то новый год света не было 4 суток (видимо, электрики праздновали, хотя диспетчер утверждала, что из-за сильных снегопадов автовышка подъехать не может к аварийным местам).  У знакомых в прошлые ледяные дожди дом стоял без электричества более недели, они бензогенератором сожгли бензина преизрядно...  Что касается циркуляционного насоса и его надежности, то тут загадывать сложно. Кстати, как Вы его обслуживать собрались?     Если в системе вода, а не антифриз (а вода правильнее), то вопрос надежности насоса весьма важен.  После того, как я заменил два насоса, я все сделал иначе, - я поставил ТРИ насоса, каждый качает свою ветку отопления. Даже если один встанет, дом не замерзнет и система не разморозится. Вот только их суммарная мощность выше (это к вопросу автономной работы на АКБ ), но мне это не настолько актуально, я на полгода не уезжаю.