Ничего стыдного нет. Стыдно не хотеть знать и гордиться отсутствием знаний. Какие провода, - откройте пару розеток, посмотрите что приходит к автоматам в щите, - вот и увидите Ваши провода.  Раз дом новый, то провода медные, скорее всего 1,5мм*2В щите сколько автоматов? Что они отключают? Один на свет, другой на розетки? ( Эл. плита нас сейчас не интересует.) Сколько комнат и сколько всего розеток, что к ним подключено (суммарная мощность)?  Какие лампочки будут в подсветке? Возьмем максимум, получим около 300Вт суммарных, это 1,5А нагрузки.  Лампочки будут на 220В или на 12В через трансформатор?В общем, если розеточная группа загружена не сильно, то вешайте на неё. Если мощные потребители есть или планируются, если комнат много, то вешайте на верхний свет. Только желательно найти распаечную коробку и завести в неё (она где-то в стену вмурована под тонким слоем алебастра, простукиванием легко находится). Если не найдете, то придется штробу делать до люстры и до выключателя.    Вообще, желательно муниципальную проводку переделать, - добавить розеток, прикроватных светильников и прочего нужного, разбить на отдельные группы и защитить отдельными УЗО. Чтоб гасло не все сразу в квартире, а только одна группа (так и причину искать легче).Будете делать штробы, - все зарисуйте на будущее (лучше с фото), чтоб потом знать, где провода лежат и не перебить их при, например, навеске полок или кронштейна под телевизор...