Водопровод будет зимним или летним? Я бы полюбому порекомендовала зимний, чтобы потом не переделывать.60м до дома, это жестоко, конечно, но только в плане рытья канавы. В плане мощности насоса все не так страшно, т.к. 10м по горизонталии = 1 м по вертилали. Ну считайте, что уровень воды у вас на 6 м. ниже.У нас скважина, но по-моему с колодцем разница не очень большая, хотя могу и ошибаться.Насос вам нужен погружной, он будет постоянно болтаться в колодце. Роется траншея 2 м. глубиной (можно и 1,6, наверное, но я перестраховщица). В вашем случае это самый большой геморой. По этой  траншее будет идти труба для воды, силовой кабель. Я бы еще положила кабель обогрева, засунув его вместе с трубой в утеплитель. Все эти коммуникации должны идти в трубе, асбестцементной, наверное можено полиэтилен низкого давления. Т.е. от колодца до дома у вас вода замерзнуть не должна.Второе тонкое место - ввод в дом.Если есть цокольный этаж, то труба просто заводится туда, не поднимаясь выше точки промерзания. Там ставится гидроаккумулятор с автоматикой, питание насоса заводится через эту автоматику. Размер бака будет влиять только на частоту включения насоса. Можно запихнуть гидроаккумулятор на чердак, это даст тот +, что после отключения эл-ва у вас будет резерв воды.Если нет глубокого подвала, его придется организовать.Роется яма под домом - кессон, туда приходит труба, там может стоять гидроаккумулятор. Крышка кессона утепляется, туда тоже желательно кабель обогрева. Тонкое место от крышки до пола. На трубу утеплитель+обогрев.Удачи!