Ну, как хотите. Окно маловато, в требованиях есть норма - 0,03 кв м на кубометр помещения. Т.е. если у Вас котельная будет 15 кб м, то площадь окна (даже точнее, остекления), должна быть 0,45 кв м, а окно 40*40 - всего 0,16 кв м. Так что подыскивайте более подходящий размер.Кстати, дверь с окном - тоже вариант, дверь железная, на окно решетку. Но надо одобрение газовиков.Окно не столько для вентиляции нужно, а для направленной ударной волны, если что...