Ладно, оставим гребенку. Следующее - электрика. И вопрос безопасности. Лучше, если на СМА и на ПММ будут отдельные линии от щита и каждая линия будет защищена своим отдельным автоматом (на 16А ) и УЗО (25А 30мА утечки). Или, как вариант, дифф. автоматом (он идет один вместо связки автомат-УЗО ) на каждую линию. Ну и, естественно, линии должны быть трехпроводными, т.е. заземление тоже нужно.Но вообще, электрику нужно делать комплексно, - продумать распределение по группам (верхний свет в комнатах, верхний свет на кухне/коридоре, розетки в комнате, розетки на кухне, бойлер и т.д. ) и продумать защиту этих групп.  Уж коль Вы вынуждены заниматься этим самостоятельно, постарайтесь почитать ПУЭ, - чтоб уж совсем грубых ошибок не сделать...