СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение (раздел "Газоснабжение жилых домов" )"Инструкция по размещению тепловых агрегатов" Минстрой России 13.09.1996 №18-69Требования к помещениям с газовыми водогрейными котлами.При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:- высота помещения не менее 2,5 метра;- объём и площадь помещения из условий удобного обслуживания, но не менее 15 м3;- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 час, а предел распространения огня по конструкциям равен нулю;- естественное освещение из расчёта остекления 0,03 м2 на 1 м3 помещения;- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчёта: вытяжка в объёме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объёме вытяжки плюс количество воздуха, необходимое для горения (минимальная площадь нижнего отверстия (приток) для подачи воздуха из расчёта 5 см2 на каждые 1,16 кВт мощности оборудования, но не менее 150 см2, площадь отверстия верхней вентиляции (вытяжка) выбирается из расчёта 10 см2 на 1,7 кВт установленной мощности);- при размещении в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этажах оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа;Практика показывает, что газовики могут руководствоваться как СНиПами, так и всякими местными инструкциями, поэтому возможно, что в каких-то случаях на что-то закроют глаза. Чтобы не было мучительно больно, лучше согласовать свою котельную еще на этапе проектирования в газовой службе.