В штробу нужно будет уложить:1)Две медные трубки в термоизоляции, обмотанные специальным скотчем. Навскидку, диаметр одной трубки в изоляции будет около 40мм2)Трубка слива конденсата (как понимаю, слив будет на улицу, иначе зачем уклон). Диаметр около 30мм.3)Трехжильный кабель (3*1,5). Возможно, этих кабелей будет два (это если питание подводится к внешнему блоку, а не к внутреннему. В общем, это инструкцию по монтажу конкретного кондиционера надо читать). Кабель затянуть в гофру. Диаметр 25мм.Вот и все. Режут штробу, аккуратно закладывают в неё коммуникации, закрепляя внутри штробы стяжками. Потом замазывают. Обратите внимание с какой стороны нужно делать подвод коммуникаций к внутреннему блоку.Электрические кабели можно вести отдельной штробой.Уклон можно делать и бОльший. У меня почти под 45 градусов к горизонту дренажные трубки закладывались. Прогибы, провисания и петли у дренажа недопустимы. Изгибы штробы делать ПЛАВНЫЕ.