Как у вас подключены кондиционеры? +++ Отдельный кабель от щитка в штробе. На отдельном автомате. Заведен в клеммник кондиционера без всяких вилок/розеток. Вопрос: как быть?+++ Думать на этапе ремонта (черновых работ). Думать в том числе и о том, куда будет сливаться конденсат. У многих кондиционеров (в т.ч. у Дайкина ) силовой кабель заводится во внешний блок, а не во внутренний. На некоторых кондиционерах отсутствие заземления приводит к потенциалу на корпусе (и на всех металлических частях) в половину фазного напряжения. Это связано с наличием фильтра по питанию (чтоб помехи от компрессора не шли в сеть), средняя точка которого как раз с "землей" и соединена.