Ну, выхлоп выводится наружу, с этим проблем нет.   А что касается шума, то в подвале генератора вообще не слышно, в отличии от ситуации, когда он стоял в 20 м от дома на улице. Ну и в подвале генератор проще подключать к энергосистеме дома, - меньше проводов тащить (вариант с самозапуском и стабилизаторами напряжения). Но дома/генераторы/подвалы у всех разные, потому у кого-то может быть и иначе...  ЗЫ Зимняя солярка зимой еще не говорит о том, что запуск будет удачным с первой попытки.   Помимо солярки еще есть масло, которое густеет на морозе. Замерзший дизель (да и бензиновый) гораздо труднее прокручивать. Кроме того с отечественной соляркой никогда нельзя быть уверенным в отсутствии воды.   Есть еще сам генератор и электрическая часть, которая боится конденсата. И АКБ лучше и дольше живут в тепле, а на морозе сильно падает ёмкость. Мое твердое имхо, - генератор должен жить при температуре выше нуля по Цельсию и в помещении, где нет влаги и невозможен конденсат. Только в этом случае он будет надежно запускаться и  работать.