Нескладушки у Вас  "У нас 5 КВт, всего.""Стабилизаторы на каж.фазу еще стоЯт"+++ Из этого делаем вывод, что у Вас трехфазная сеть и с каждой фазы Вы можете снять  5кВт/3=1,6кВтТ.е. электроприбор мощнее 1.66кВт Вы включить вообще не сможете. ВООБЩЕ НИКАК, в принципе. А реально, с учетом стабилизаторов, ограничение в полтора киловатта ! Вы понимаете, что это значит? Пользоваться стиральной машиной Вы не сможете, - как только Вы её включите, у Вас все электричество отрубится, у СМА потребляемая мощность 2кВт минимум.  Вторая нескладушка, - это ИБП. Отдавать 1,5 кВт "в течение 1-1.5 суток " - это НЕРЕАЛЬНО.  Видели АКБ на Камазах? Они по 100А/час. Так вот, при Ваших данных Вам нужно более ПЯТИДЕСЯТИ таких аккумуляторов ! Это как на дизельной подводной лодке.   ИБП - это хорошо, но его хватает только на аварийное питание газового котла и циркуляционный насос на отоплении (Ватт двести-триста в сумме), чтоб систему не разморозить и чтоб трубы не полопались. Все остальные потребители при этом строго отключены, ибо быстро посадят аккумуляторы. Хотите проверить, - нагрузите свой ИБП хотя бы киловаттом в автономке и засеките время работы.    На несколько часов хватит...Так что....  Что-то у Вас не так, как Вы описываете. Или у Вас 5кВт на КАЖДУЮ ФАЗУ, значит, ПЯТНАШКА В СУММЕ. Или.... А другого ИЛИ и быть не может.