Пипец. Похоже, еще и на 3м блоке Фукушима-2 началось тоже самое.ЦитатаPress Release (Mar 13,2011)Occurrence of a Specific Incident Stipulated in Article 15, Clause 1 of the Act on Special Measures Concerning Nuclear Emergency PreparednessAt 2:46PM on March 11th 2011, turbines and reactors of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Unit 1 (Boiling Water Reactor, rated output 460 Megawatts) and Units 2 and 3 (Boiling Water Reactor, Rated Output 784 Megawatts) that had been operating at rated power automatically shutdown due to the Tohoku-Chihou-Taiheiyou-Oki Earthquake.In all 3 Units, one offsite power system out of two was lost and diesel generators were automatically activated. At 3:41PM, diesel generators failed and as a result, all the AC power was lost in Unit 1, 2 and 3. Following this incident, at 3:42PM, it was determined that a specific incident stipulated in article 15, clause 1 has occurred, and level 1 emergency status was announced, together with the notification to Ministry of Economy, Technology and Industry, Governor of Fukushima prefecture, Mayors of Okuma town and Futaba town, and related institutions in accordance with the law. (already announced)Afterwards, in Unit 3, High Pressure Core Injection System has been automatically shut down. Re-activation of Reactor Core Isolation Cooling System was attempted but failed, and as we were unable to confirm the level of water injection to the reactor by the Emergency Core Cooling System, at 5:10 on March 13th, it was determined that a specific incident(Emergency Core Cooling System water injection inability) stipulated in article 15, clause 1 has occurred.в 3:41 вечера, в результате отказа дизель-генераторов была остановлена подача питания в 1 блок, 2 и 3. После этого инцидента, в 3:42 вечера, было установлено, что произошел конкретный инцидент, предусмотренный в статье 15, пункте 1 и был объявлен 1й уровень чрезвычайного положения, с уведомлением Министерства экономики, техники и промышленности, губернатора префектуры Фукусима, мэров городов Окума и Футаба, и связанных с ними учреждений в соответствии с законом. (Уже объявлено) Затем, в блоке № 3Система впрыска высокого давления была автоматически закрыта. Была предпринята попытка Re-активации охлаждения , но она не удалась, и, так как мы не смогли подтвердить уровень закачки воды в реактор по аварийного охлаждения активной зоны, в 5:10 13 марта, было установлено, что произошел конкретный инцидент (отказ системы аварийного охлаждения активной зоны закачки воды), предусмотренный в статье 15, пункт 1.