Стандартный монтаж кондиционеров: •Внутренний блок устанавливается на примыкающую к окну стену, на высоте не более 3-х метров от пола и на расстоянии 500 — 900 мм от внешней стены.•Наружный блок устанавливается под открывающуюся часть окна или на балконе. Возможна также установка кондиционера с земли на высоте не более 3-х метров от земли до верхнего края наружного блока. При этом монтаж наружного блока кондиционера производится без привлечения подъёмных механизмов, тур-вышек, строительных лесов или услуг промышленного альпиниста.•Длина межблочных коммуникаций (медных труб в термоизоляции и межблочного кабеля) — не более 3 метров.•Межблочные коммуникации и дренажный шланг выводятся на улицу через одно отверстие диаметром 40 мм и глубиной не более 800 мм.•Межблочные коммуникации внутри помещения (от внутреннего блока кондиционера до отверстия в стене) закрываются декоративным пластиковым коробом сечением 60×60 мм и длиной не более 1 метра.•Кабель питания доводится до ближайшей розетки, общая длина кабеля — не более 5 метров, вертикальный участок кабеля закрывается декоративным пластиковым коробом сечением 18×18 мм и длиной не более 3 метров.•Межблочные коммуникации снаружи здания прокладываются открытым способом (без короба) и к стене не крепятся, дренажный шланг для слива конденсата выводится на улицу вместе с межблочными коммуникациями (от внешнего блока кондиционера дренажная труба не выводится).Для проведения монтажа требуется свободный доступ к окну, из которого будет производиться монтаж внешнего блока и возможность полного открывания этого окна, а также свободный доступ к участку стены, на которой будут располагаться внутренний блок и декоративные короба с коммуникациями и силовым кабелем.Нестандартный монтаж кондиционеров:Установка кондиционера в два этапа:•На первом этапе (во время ремонта) выполняется вся шумная и пыльная работа, прорезается штроб (углубление в стене), в котором прячутся межблочные коммуникации (в этом случае их потом не придется закрывать коробом, который может нарушить дизайн помещения). •На втором этапе, после окончания ремонта, останется только закрепить на стене внутренний блок и выполнить пуско-наладочные работы. Дополнительные работы по монтажу кондиционеров, которые не входят в понятие «Стандартный монтаж»:•Монтаж наружного блока кондиционера на глухой стене, сбоку или сверху от окна (с привлечением промышленного альпиниста или подъемных механизмов).•Установка защитного козырька над наружным блоком кондиционера (защищает наружный блок от сосулек и снега при чистке крыши).•Установка защитной антивандальной решетки (используется при установке кондиционера на первом этаже).•Крепление наружных коммуникаций к стене или закрывание их коробом.•Увеличение общей длины трассы.•Вывод дренажа в канализацию, в том числе с использование дренажной помпы (позволяет размещать слив дренажа выше уровня внутреннего блока).•Оборудование кондиционера зимним комплектом (позволяет кондиционеру работать при температуре наружного воздуха до минус 25 – 30°С).•Укладка коммуникаций в штроб и другие работы. Стоимость нестандартного монтажа рассчитывается индивидуально при выезде специалиста на объект.