электрика пригласите и сразу станет ясно.мы делали ремонт на кухне, переносили розетки. постелили на пол ламинат, установили кухню, фартук выложили и жили с этим 2 года. потом решили поменять ламинат на плитку. после замены стали бить током все металлические детали приборов - духовки, ПММ, варочной поверхности. било не слабо. пригласили электрика (я думала,что дело было в теплом полу, уложенном под плитку). когда он проверил с какой силой бъют нас приборы - был в шоке, около 100. "как вас не убило" - сказал он. предположил,что проблема в раздаточной коробке. я знала в каком месте была раздаточная коробка под плиткой на фартуке, пришлось демонтировать плитку и выяснилось, что при укладке фартука (вот такой нам попался плиточник, не чета плиточникам из соседнего топа - мастер "без слез не глянешь" ) вывалился провод заземления из клемника. пока на полу лежал ламинат все было ок. но я подозреваю, что ток мог уходить куда-то и бить людей в другом месте?как только выложили плитку - цепь замкнулась   пусть электрики мне ответят  ( я тогда и не спросила по молодости )