я уже здесь писала раньше, что у нас была похожая ситуация. расскажу по порядку: сначала на полу постелили ламинат, сделали розетки, установили кухню, выложили фартук и пару лет жили. потом сняли ламинат, уложили ТП маты и сверху плитку. стала бить током техника - металлический ободок на варочной, на духовке, посудомойка. мы думали, что дело в ТП. пригласили электрика - он проверил силу тока, исходящую от техники - 110. мы были в ужасе. выяснилось, что что-то не так с несколькими розетками. они запитывались от одной мощной розетки, которая находилась под фартуком. пришлось снять несколько плиток на фартуке. выяснилось, что при укладке плитки на стену из клемника вывалилось заземление. когда его присоединили - все прошло. оказывается мы так 2 года жили и не догадывались - ламинат не проводник, а вот плитка - проводник, когда на пол постелили плитку цепь замкнулась и нас стало бить током