Это значит, что в документации на внешний блок указана информация, с какими внутренними его можно устанавливать?+++ ДаПо поводу зависимости мощности внешнего блока от длины проводов слышала от подруги.+++ Надо ЗНАТЬ, а не СЛЫШАТЬ. Если трубопроводы длинные, то придется систему ОДНОЗНАЧНО вакуумировать и дозаправлять на этапе пуска (штатного хладагента не хватит). Есть ограничения по протяженности магистралей и перепаду высот (внешний/внутренний блоки). И есть нюансы по протяжке магистралей (масляная ловушка). Но основное - именно сопрягаемость внешнего блока с внутренними. В документации это есть.