Вентиляцию (вентилятор с обратным клапаном) следовало бы ставить именно на кухне, а не в коридоре, коридорная вентиляция не обеспечит нужного протока и на кухне будет застой воздуха. Особенно это актуально если на кухонное помещение нет отдельной двери (на фото двери на кухню не нашел). К вытяжке над плитой тащили ведь вент канал, что мешало сделать лишнюю дырку?Батареи оставлены там же где и были запроектированы авторами серии. +++ Да, вот только врят ли батарея в детской оставлена ШТАТНОЙ.  Не так ли?  Одно дело - 8 секций, совсем другое - четырнадцать. Ну гидравлический расчет проведите уже, ну ясно ведь все... То, что зиму пережили, ни о чем не говорит, зимой в квартире не жили и кухню не эксплуатировали. А вот когда квартира заселится, когда на кухне начнут готовить, когда купят увлажнитель для сухого воздуха зимой, останется ли ситуация такой же?...Но практика показывает, многие убирают нагреватель в этот короб и прекрасно всё функционирует, если что, то автомат сработает и обесточит эту заземлённую розетку. +++ Если многие делают одни и те же ошибки, они перестают быть ошибками?  Автомат ничего не отключит и не обесточит, он вообще не заметит залитую розетку, - просто тока перегрузки будет недостаточно для его срабатывания. Можете поэкспериментировать.   Только УЗО спасет ситуацию, но не исправит ошибки. Зачем заранее подставляться и делать неправильно?Опять же, это хозяева не понимают многого, делая первый ремонт. Но Вы-то должны понимать, что те же краны на стояках теперь не поменять без слома стены.