Трассы подойдут. Мощность подобранного оборудования соответствует помещению. Я просто не вижу смысла брать наружный блок с запасом и переплачивать при этом. Внутренний GС 25 - не предназначен для установки в составе мультисплит-системы. Для этого есть отдельная серия GE. Поставить его можно и он даже наверное будет работать, но складывается ощущение что Вам хотят всучить завалявшийся у продавцов блок, вместо того чтобы подобрать подходящий. Если вдруг возникнут проблемы - Вы можете лишится гарантии.