Чушь ведь пишете, не понимая ничего в вопросе и кивая на мужа...Каким образом стальные оцинкованные трубы боятся мех. повреждений?  Из стены выходят две полдюймовых трубы и на них висит радиатор отопления (без всяких кронштейнов и иных креплений), - часто встречающаяся картина в наших реалиях. На радиатор еще ногами встают, садятся...   Да, неправильно, но стоят десятилетиями. С медью такое пройдет?  Какое нужно усилие для деформации стальной трубы и для деформации медной?   Переходники (вообще-то ФИТИНГИ) из латуни не являются диэлектриками, латунь замечательно проводит электрический ток.  А нужен ведь именно разрыв из ДИЭЛЕКТРИКА, потому как в противном случае как раз и будет гальваническая пара, - анод и катод будут соединены через проводник (латунный фитинг) и по нему пойдет электрический ток. Не стоило школу все же прогуливать... Где именно у вас медь "по 50 лет стоит, и даже больше" ?   А стальные трубы на водопроводе и отоплении как раз и стоят по полвека, - весь наш старый жилой фонд тому примером.  Сталинки, хрущевки, девятиэтажки, - там именно сталью все сделано еще в середине прошлого века.  Опять же, состав воды. В Питере я бы даже и думать не стал о медным водопроводе.Перепады температуры, - вы не понимаете природу такого разрушения.  Когда и труба, и муфта, и гайка сделаны из стали, то температурное расширение ОДИНАКОВО и не приводит к возникновению напряжений и разрушению соединения. А вот когда одна труба из меди, фитинг из латуни, а вторая труба из стали, то температурное расширение РАЗНОЕ, что и приводит к напряжениям в соединении и разрушению с течением времени. Сравните коэффициент линейного расширения:медь - 16,7α10-6K-1латунь - 18,9α10-6K-1сталь - 11,2α10-6K-1Если вы лично не сталкивались, то это просто следствие малого опыта пользования и наблюдения за такими трубопроводами. А я сталкивался. Когда через пять лет соединение начинает течь, повторения как-то не хочется. У меня и сейчас в одной квартире полотенцесушитель отключен, ибо подвод был сделан медью (в стене) и перед НГ потек. Ремонтировать или менять, - это всю плитку потом заново класть... А вот вам ссылка на то, как медь разрушается (с картинками даже  ) :http://www.epa.gov/ORD/NRMRL/wswrd/cr/pubs/awwa2005.pdfПочитайте на досуге:1)"Медные трубы в Трубопроводных системах внутри зданий" книга концерна КМЕ2)Гражина Бартольд-Вишневская "Медь в санитарно-технических установках"3)"СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ" СП 40-108-2004Здесь вы найдете ответы и про образование гальванических пар, и про способы борьбы с ними, и почему при монтаже медью нужно учитывать направление движения воды и скорость её протекания по медному трубопроводу, и про нюансы монтажа (пайка или пресс-фитинги), и про влияние кислорода в воде на применимость меди...