У вас либо утечка в системе отопления (где-то протекает), либо в расширительном бачке упало давление (в воздушной камере мембрану порвало или разгерметизация - ушел воздух). Это легко проследить, если по мере роста температуры котла растет давление системы отопления, то это разгерметизация в воздушной камере расширительного бака. Может мембрану порвало, либо просто воздух ушел. Нужен мастер, надо проверять.