Перемычка - это байпас (называется так). Если делать так, как у вас, то диаметр этой перемычки должен быть меньше диаметра трубы стояка (иначе батарея будет холодной , через неё просто вода течь не будет, весь поток пойдет по перемычке). Но если вы перекроете кран на батарею, то будет заужено сечение стояка и уменьшен поток воды, что строго запрещено. К слову, на стояке (перемычке) вообще запрещено ставить краны. Нельзя делать так, чтобы стояк кто-либо мог как-то перекрыть в своей квартире). Потому и изобретены специальные краны, предназначенные именно для регулировки потока в батарее (на прохождении воды по стояку это не сказывается), а вот шаровые краны для этих целей не применяются, у них другое предназначение. То, что у вас что-то сделано, не значит, что это сделано правильно и что так можно делать. Случись что, - вы будете крайней. А вот ТЕХ сантехников, которые это когда-то городили, уже никто не найдет (да и искать не будет). Более того, нынешние сантехники и настучат (придут счетчики воды проверять или еще зачем и случайно увидят, - доложат в Дирекцию. Есть у них такая инструкция), но настучат именно на вас как владельца квартиры.