поставили 7-ку, солнечная сторона, последний этаж в панельной пятиэтажке, большие окна - ставлю 27 градусов и поток на единичку (одно деление из трех), в трех метрах от кондиционера под потоком воздуха 25,9. Мне не нравится если ставить авто, по-моему тогда как раз периодами он и дует. Ставить на 18 градусов не стоит - может перегреваться и включать что-то типа термозащиты. Из дренажа хорошо капает? Померяйте температуру над кондиционером, там где он воздух на охлаждение забирает..Вообще насчет влияния напряжения - вы сами видите что оно у вас низкое? по лампочкам должны были бы быстрее заметить...Более вероятная причина что при вакуумировании кондиционера что-то сделано не так и газ либо вышел, либо выходит. Для проверки нужны опять же монтажники с прибором