1) Если вы внимательно прочитаете то, что производитель пишет мелкими буквами, то узнаете много интересного.  Например то, что эта теплоотдача указана для дельты в 70 С ! В реале вы такое не получите никогда (если только своя котельная  ). Хорошо, если будет 40-45 С. Вот и подсчитайте, сколько вы с секции снимите ?  http://www.termonet.ru/shop/radiatory/bimetallicheskie-radiatory/rifar-rifar-b/2) Я вас опять удивлю, но даже в одном и том же доме теплопотери в угловых и центральных квартирах отличаются довольно сильно. Есть и другие факторы. Если поднять документацию, например, на П-44, то батареи в угловых квартирах имеют теплоотдачу в 1.5 раза выше, в квартирах верхних этажей - в 1.2 раза выше (несмотря на верхний рОзлив). Опять же, теплоизоляцию стен в П-44 и в панельной девятиэтажке "ленинградского проекта" нельзя считать одинаковой. Не просто ж так при капремонтах внешние стены девятиэтажек обшивают пеноплексом... Вот поэтому я всегда и говорю, - считайте ПОД СЕБЯ и СВОИ условия. Иначе или мерзнуть будете, или от жары страдать (что еще хуже).