Эх, если б это было решение...Мы в этот ремонт привели окна(Kaleva Design) в то состояние, когда они не сифонят.Теперь нарисовалась другая беда.В с\у трубы стояка. Если все окна закрыть то от этой шахты с трубами начинет с приличной скоростью сифонить. Вместе с этим воздухом в квартиру идет запах от соседей(сигаретная вонь и прочая фигня). В квартире находиться противно. Вент. короб в кухне и в с\у исправно втягивает воздух.  Проводим эксперимент. Дверь в туалет держим закрытой. К щели под дверью подносим горящую зажигалку и наблюдаем за огнем.1. Вентиляция в с\у и в кухне открыта и работает как положено. Все окна плотно закрыты. Итог: огонь задувается потоком воздуха из с\у.2. Вентиляция в с\у и в кухне открыта и работает как положено. Все окна плотно закрыты, но открываем окно на первое, самое маленькое деление проветривания. Итог: огонь задувается потоком воздуха в с\у.3. Вентиляция в с\у и в кухне закрыта. Все окна плотно закрыты. Итог: огонь выдувается потоком воздуха из с\у.4. Вентиляция в с\у и в кухне закрыта. Все окна плотно закрыты, но открываем окно на первое, самое маленькое деление проветривания. Итог: огонь втягивается в с\у. Вот такие вот пироги.Залили пеной отверстия вокруг труб, но... Нет, вони стало явно меньше, но все равно она есть.Скорей бы уж холод ушел, чтобы можно было держать на режиме проветривания.Или надо врезать в стену клапан.