Вы про эвакуационные выходы речь ведётеА квартирные помещения попадают под исключения, нормы для которых не прописаныИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ: ДВЕРИ, НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ КОТОРЫХ НЕ НОРМИРУЕТСЯ Но тот же пункт 4.2.22 СП 1.13130.2020 содержит перечень дверей, направление открывания которых не нормируется, т.е. дверь может открываться в любую сторону. Не нормируется направление открывания дверей для: а) помещений классов  Ф1.3 и Ф1.4; б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек, (кроме помещений категорий А и Б и их путей эвакуации); в) кладовых площадью не более 200 м без постоянных рабочих мест; г) выхода на площадки лестниц 3-го типа; д) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне (подрайоны IА, IБ, IГ, IД, IIА); е) дверей, установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания; ж) помещений с горючими пылями категории Б по взрывопожарной опасности. Здесь необходимо пояснить, что под помещениями классов Ф1.3 и Ф1.4 имеются в виду помещения одноквартирных и многоквартирных жилых домов, лестницей 3-го типа является наружная открытая лестница, а к помещениям категорий А и Б относятся взрывоопасные производственные и складские помещения, соответствующие критериям, изложенным в частях 5, 6 статьи 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».Источник: https://propb.ru/articles/obespechenie-bezopasnoy-evakuatsii/napravlenie-otkryvaniya-dverey-v-zdanii-pravila-i-trebovaniya-pozharnoy-bezopasnosti/© Портал про пожарную безопасность propb.ru