Хе. Рассказываю историю. Приезжаем на стройку. Открываем дверь. Воняет горелой проводкой.Входим - на бетонном полу (а это сработал перфекционизм мужа - обогреватель вешал только над негорючим) ошметки оплавленной проводки. Все провода, которые шли рядом или пересекались с этой линией в гофре оплавлены, обуглены.Муж лезет в щиток. А щиток бьет током. Автомат остался включен. Выключено УЗО. Но как тогда проводка обуглилась, если оно выключено? Между приходящей землёй и незаземленным корпусом - больше 150 вольт.Позвонили нашему электрику. Часа два мозгового штурма...Несколько манипуляций... в том числе прии скинутой перемычке на уличном между нулём столба и землей уличного щита ДУГА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ. Короче. Уроды местные электрики при установке нового счетчика на столб ПЕРЕПУТАЛИ ФАЗУ И НОЛЬ!Если бы там не было бетона, если бы были электроприборы, дом бы сгорел.Так что запросто могли быть рукожопые электрики. Поэтому всю проводку делали с мужем вдвоем.Вся проводка в гофре залита в негорючий бетон, там, где не получалось, проложена негорючим материалом.В котельной ни одного горючего материала.