+ многотам же глобальные проблемы с вентиляцией вроде были (тупо отсутствие надлежащей), помещение заведомо не подходило под инфекционку?интересно, сумел продавить доукомплектование (технически сложное, практически невозможное в процессе непрерывного функционирования), коли уж на гигиенические мойки тупо забил?УК же изменили, и не только относительно простых смертных, а по букве в общем и целом...УК РФ Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, -наказывается принудительными работами на срок от четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет.при этом по сан-эпид санпинам6.15. ... В помещениях инфекционного профиля вытяжка преобладает над притоком.6.16. В целях обеспечения постоянных показателей заданных параметров воздуха приточно-вытяжная система вентиляции помещений чистоты класса А должна работать в непрерывном режиме.6.18. В инфекционных... отделениях вытяжные вентиляционные системы оборудуются устройствами обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой очистки.6.19. Боксы и боксированные палаты оборудуются автономными системами вентиляции с преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха или фильтров тонкой очистки. При установке обеззараживающих устройств непосредственно на выходе из помещений, возможно объединение воздуховодов нескольких боксов или боксированных палат в одну систему вытяжной вентиляции.