Shinalarni tanlash - Elektr apparatlarni tanlash

|
Elektr apparatlarni tanlash
|
bet | 3/4 | Sana | 31.01.2024 | Hajmi | 15,93 Kb. | | #149020 |
Bog'liq Elektr apparatlarni tanlash-fayllar.orgShinalarni tanlash.
Shinalar o'tkazgichlar yoki izolyatorlar bilan mustahkamlangan va elektr inshootining elementlari orasidagi elektr o’tkazuvchanlikni uchun mo'ljallangan o'tkazgichlar tizimi deb ataladi. Ochiq o'tkazgichlar izolyatsiyalanganlarga qaraganda arzonroq, yuqori yuklama ko'tarish qobiliyatiga ega va o'rnatish va ishlatish osonroq. 6 kV elektr uzatish moslamalari uchun biz alyuminiy shinalarni tanlaymiz. Favqulodda vaziyatdan keyingi rejimda maksimal yuklanishdagi nominal oqim quyidagi formula bilan aniqlanadi:
Qisqa tutashuv toklarini hisoblash
Elektr ta’minoti tizimida normal ish rejimini buzilishini asosiy sababi elektr tarmoqlarida yoki elektr jihozlarni elementlarida elektr izolyasiyasini ishdan chikishidan hamda xizmat ko‘rsatuvchi personallarni xatosi okibatida Qisqa tutashuvlarni yuzaga kelishidir. Elektr jihozlarni ishdan chikishidan keladigan zararni kamaytirish uchun Qisqa tutashuvlarda Qisqa tutashuv toklarini to‘g‘ri aniqlash va bu buyicha elektr jihozlarni,himoya apparatlarni va Qisqa tutashuv tokni cheklovchilarni to‘g‘ri tanlash kerak.
Hisoblashni soddalashtirishda eng uzun liniyani olamiz va bu liniya uchun almashlash sxemasini tuzib nuktalaridagi Qisqa tutashuv toklarini hisoblaymiz. Boshqa liniyalar uchun ham Qisqa tutashuv toklkri shunday bo‘ladi.
Kommutatsiya apparatlarini tanlash.
Elektr qurilmaarni birlamchi zanjiri uchun kommutatsiya apparatlarni va o‘tkazgichlarni tanlashda quyidagilarni hisobga olish kerak:
- uzok davomiy rejimda ishlashida izolyasiyasini va Qisqa vaktli ortikcha kuchlanishda mustaxkamligini ishonchligi;
- uzok davomiy rejimda ishlashida ruxsat etiladigan kizishi;
- Qisqa tutashuv rejimida chidamliligi;
- texnik-iqtisodiy jihatdan maksadga muvofikligi;
- kurilmani atrof muhitga mos bo‘lishi;
- etarli mexaniqmustaxkamligi;
- normal va avariya rejimida ruxsat etiladigan kuchlanish isrofi.
O‘chirgichlarni kurilma turi, nominal kuchlanishi va toki, ishlash sharti, konstruktiv bajarilishi hamda kommutatsiya kobiliyati buyicha tanlanadi. O‘chirgichlar teshib o‘tuvchi Qisqa tutashuv tokiga mustaxkamligi tekshiriladi.
Ajratgichlar va uzgichlar konstruktiv bajarilishi, kuchlanishini nominal qiymati, uzok davomiy toki va Qisqa tktashuv tokiga chidamliligi buyicha tanlanadi. Qisqa tutashtirgich nominal ulanish toki tanlanadi. Ajratgichlar, uzgichlar va Qisqa tutashtirgichlarni tanlashda asosiy talablar o‘chirgichlarga bo‘lgan talablar kabi bo‘ladi. YUklama o‘chirgichi nominal toki, kuchlanishi, ishchi rejimida ulovchi va uchiruvchi toki hamda teshib o‘tuvchi Qisqa tutashuv tokida chidamliligi buyicha tanlanadi.
Tok transformatorlari (TT) nominal birlamchi va nominal ikkilamchi tok va kuchlanishi va aniqlik sinfi buyicha tanlanadi. Qisqa tutashuvda termik va elektrodinamik chidamliligi tekshiriladi. Kuchlanish transformatori (TN) elektr ulchov asboblarni taminlash. BPPda blok sxema va transformatorlarni ajratgichlar, uzgichlar, Qisqa tutashtirgichlar ikki parallel normal uchirilgan ajratgichlar liniya tomonda tanlanadi. 1000V dan yuqori kuchlanishli apparatlarni tanlash sharti:
Unom.ap=Unom.ust,
Inom.ap> Irab,
Idin.max ≥ Idin.ud.max,
Iter2 . tter ≥ Vk
Tashkarida o‘rnatiladigan ikki kolonkali ikki erga ulovchi pichokli uch kutbli RNDZ-2-110-630 turdagi ajratgich tanlanadi..
Hisobiy kattaliklar
|
Katalog kattaliklar
|
Unom = 110 kV
|
Unom = 110 kV
|
Inom = 65,88 A
|
Inom = 630 A
|
Ik.max = 16,2 kA
|
Ideystv = 31 kA
|
Iud = 41,3 kA
|
Iampl = 80 kA
|
Iter2 .tter = 16,22. 2,2 = 577,4 kA2. sek
|
Iter2 .tter = 222. 3 = 1452 kA2. sek
|
Uzgichlarni tanlash
Uzgich erga ulovchi pichokli ikki kolonkali ODZ-1-110/630 turini tanlaymiz.
Hisobiy termik chidamliligi Vk
|
| |