Kabellarningaluminiytollalarinigazbilanpayvandlashulash

|
Kabellarningaluminiytollalarinigazbilanpayvandlashulash
|
bet | 30/104 | Sana | 07.12.2023 | Hajmi | 0,62 Mb. | | #113156 |
Bog'liq O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi q-hozir.org1.KabellarningaluminiytollalarinigazbilanpayvandlashulashKabellarningalyuminiytomirlarigazvaelektrbilanikkibosqichdapayvandlanadi: dastlabtutashtiriladigantomirlarninguchlarisuyuqlantiribyaxlitsterjenhosilqilinadi, keyinularpayvandlanadi. Vertikal holda joylashgan tok o’tkazuvchi tomirda o’rnatilgan qolipchada suyuqlantiriladi (3–rasm, a). Oldin qolipcha 1 gorelka 3 alangasida qizdiriladi, so’ngra tomirning uchi suyuqlantiriladi, keyin gorelkaning alangasiga qo’shimcha suyuqlantiriladigan chiviq 7 kiritiladi, uchun suyuqlantiriladi, shunday qilib, soviganda monolit sterjen hosil bo’lishi kerak bo’ladigan suyuqlanma miqdori ko’paytiriladi.
Suyuqlantirib monolit sterjen holiga keltirilgan tomirlarni payvandlash uchun (1–rasm, b) ularni ajraladigan po’lat qolipcha 10 ga gorizontal holda joylanadi, qolip tomirlarda sim bandajlar 8 bilan mahkamlanadi va suyuqlanma 9 ni po’lat ilmoq (aralashtirgich) 6 bilan aralashtirib turib payvandlanadi. Tok o’tkazuvchi tomirlarni elektr bilan payvandlab ulash gaz bilan payvandlab ulashdan kam farq qiladi.
MAVZU:Kabellarning aluminiy tollalarini gaz bilan payvandlash ulash
Reja:
1. Kabellarning aluminiy tollalarini gaz bilan ‘ayvandlash ulash
2.Kabelltollarinitermitlipatrondapayvandlash .
1.Kabellarning aluminiy tollalarini gaz bilan payvandlash ulash .Kabellarning alyuminiy tomirlari gaz va elektr bilan ikki bosqichda payvandlanadi: dastlab tutashtiriladigan tomirlarning uchlari suyuqlantirib yaxlit sterjen hosil qilinadi, keyin ular payvandlanadi. Vertikal holda joylashgan tok o’tkazuvchi tomirda o’rnatilgan qolipchada suyuqlantiriladi (1–rasm, a). Oldin qolipcha 1 gorelka 3 alangasida qizdiriladi, so’ngra tomirning uchi suyuqlantiriladi, keyin gorelkaning alangasiga qo’shimcha suyuqlantiriladigan chiviq 7 kiritiladi, uchun suyuqlantiriladi, shunday qilib, soviganda monolit sterjen hosil bo’lishi kerak bo’ladigan suyuqlanma miqdori ko’paytiriladi.
Suyuqlantirib monolit sterjen holiga keltirilgan tomirlarni payvandlash uchun (1–rasm, b) ularni ajraladigan po’lat qolipcha 10 ga gorizontal holda joylanadi, qolip tomirlarda sim bandajlar 8 bilan mahkamlanadi va suyuqlanma 9 ni po’lat ilmoq (aralashtirgich) 6 bilan aralashtirib turib payvandlanadi. Tok o’tkazuvchi tomirlarni elektr bilan payvandlab ulash gaz bilan payvandlab ulashdan kam farq qiladi.
1–rasm. Alyuminiy tomirlarni gaz bilan payvandlab ulash:
a–yaxlit sterjen’ hosil qilish uchun tok o’tkazuvchi tomirning uchuini suyuqlantirish operatsiyasi, 6–tomirlarni payvandlab ulash, 1–qolip, 2–asbest izolyatsiya, 3–gaz gorelkasi, 4-himoyalovchi ekran, 5–sovitgich, 6–po’lat ilgak (qorgich), 7–kavshar chivig’i, 8–simli bandaj, 9–suyuq metall, 10–ajratadigan po’lat qolip.
Uchlarini suyuqlantirishda va gaz bilan payvandlashda tomirlarning izolyatsiyasi ekranlar 4 va sovutgichlar 5 bilan, elektr bilan payvandlashdap esa faqat sovutgichlar bilan himoyalanadi, sovutgichlar ayni vaqtda tomirlarga payvndlovchi tokni o’tkazuvchi kontakt qismalar vazifasini ham bajaradi. Tomirlar ulab bo’lingandan keyin kabellar yerga ulanadi.
|
| |