Tozalash tizimini ishga tushirish

|
Tozalash tizimini ishga tushirish
|
bet | 29/54 | Sana | 19.01.2024 | Hajmi | 0,59 Mb. | | #140978 |
Bog'liq «navoiyazot» aj «tasdiqlayman»-fayllar.org12.7.1.4.3 Tozalash tizimini ishga tushirish.
1.4.3.1 Yuqori haroratda tozalash.
1) Ishga tushirishdan oldin barcha jihozlarning normal ishlashi tekshirilishi kerak, barcha klapanlar to'liq yopiq holatda bo'lishi kerak.
2) Shundan so'ng, molekulyar sito adsorberi qo'lda boshqarish rejimiga o'tkazilishi kerak. Bitta adsorber ish holatida bo'lishi kerak, boshqa adsorber tozalash uchun isitish rejimida bo'lishi kerak.
3) V06001 ifloslangan azotni tozalash klapanini yoping.
4) Tozalash uchun beriladigan siqilgan havo miqdorini kamaytiring. Kiruvchi havoning hajmi 20 000 Nm3 / soat dan oshmasligi kerak va kamida 10 000 Nm3 / soat bo'lishi kerak.
5) Elektr isitgichni ishga tushirish vaqtida isitgichdagi harorat taxminan 230 ° S darajasida bo'lishi kerak.
6) Adsorberdagi bosimni oshirish yoki kamaytirish muvozanatda amalga oshirilishi kerak. Keyinchalik, 611HV03007 (atsorber bosimini tenglashtirish klapani) va 611HV03005 (atsorberni dekompressiya qilish klapani D611001A) yoki 611HV03006 (atsorberni dekompressiya klapani D611001B) kerakli ochilish darajasiga moslashingiz kerak. Tozalash uchun eng mos harorat 150 ° C ichida, sovuq shamollatish uchun harorat rejimi 180 ° C dan xona haroratiga qadar.
7) Yuqori haroratli tozalash rejimi, ishlash ketma-ketligi 1.1-jadvalda ko'rsatilgan
1.4.3.1-jadval Yuqori haroratli tozalash ishlarining ketma-ketligi.
Vaqt (min)
|
D611001A
|
D611001B
|
0 ÷ 12
|
Adsorbsiya
|
Qayta bosimni tashlash
|
12 ÷ 222
|
Adsorbsiya
|
Isitgich harorati yordamida tozalash
|
222 ÷ 450
|
Adsorbsiya
|
Sovuq shamollatish
|
450 ÷ 480
|
Adsorbsiya
|
Bosimning oshishi
|
1.4.3.2 Tozalash tizimini ishga tushirish.
Havoni ajratuvchi operatorlar almashtirilganda quyidagi keltirilgan tozalagichni to'ldirish ketma-ketligiga rioya qilishlari kerak. Shu bilan birga, tozalash inshootining normal ishlashini, havo ajratish uskunasining uzoq muddatli ishlashini ta'minlash, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishlari shart.
1) Ishga tushirish dasturi boshqaruvchisi molekulyar sitoni, gaz holatiga qarab avtomatik ravishda ishga tushiradi, tekshirish avtomatik ravishda amalga oshiriladi, shuningdek klapanlar ham tekshiriladi.
a) Ishning real vaqtda borishini tekshirish kerak, bunda biri tozalovchi vazifasida isitish jarayonini amalga oshirishi, ikkinchisi esa ish holatida bo'lishi kerak. Ehtimol ish jarayonida D611001A, harorat ko'tarilishida D611001B.
b) Klapanlar yopiqligini, tozalash tizimidagi barcha klapanlar qo'l boshqaruvi yordamida ishlayotganligini tekshirish kerak,
2) Kompressordan chiqish bosimining barqarorligini, sovutishning oldindan normal ishlashini tekshiring.
3) EN611001A/EN611001B elektr isitgichini (ixtiyoriy ravishda ikkita kirish klapanlari EN611001A, EN611001B, EN611001C), qabul qilish klapanlarini (V03007/V03008) va qabul qilish va chiqarish klapanlarini (1V01V01V) yoqish kerak, elektr isitgichni yoqing, DSC elektr isitgichni yoqadi va o'chiradi.
4) Molekulyar sito isitish holatigacha dasturiy tizimda ishlaydi, va dastur tomonidan to'xtatiladi, bunda qo'ldan boshqarish rejimida esa molekulyar sito gaz bilan to'ldirish jarayonida bo'ladi.
5) Yetarli bosim bilan to'ldirish tugagandan so'ng, bosimni oshirish klapani yopiladi, molekulyar sitoni tiklash, dasturiy ta’minot yordamida to'xtatish holatiga o‘tadi. DSCda xatolik yo'qligini tekshirish kerak.
6) V03005 asta-sekin ochilishi kerak, so‘ngra havo oqimi 20 000 Nm3/soatga teng ravishda sozlanishi, 611PG03002 ga muvofiq bosim 12 kPa bo'lishi kerak. Dasturiy ta’minotga kirib, DSC elektr isitgichni yoqishi, molekulyar sitoni o'chirishi lozim.
7) Molekulyar sito bir davr mobaynida ishlagandan so'ng, CO2 2,0 ppm dan kam bo'lsa, hisoblagich avtomatik rejimga o'tkazilishi mumkin, keyin V05006 klapanini oching, V05008 klapanini yoping.
|
| |