Nazorat savollari - Laboratoriya ishi № Elektr tokidan shkastlangan va boshqa baxtsiz xodisaga uchraganda birinchi...

|
Laboratoriya ishi № Elektr tokidan shkastlangan va boshqa baxtsiz xodisaga uchraganda birinchi yordam berish usullari
|
bet | 14/17 | Sana | 05.06.2024 | Hajmi | 2,77 Mb. | | #260591 |
Bog'liq BotirgaNazorat savollari:
Elektr motorlarning konstruksiyaviy tuzulishi qanday?
Elektr motorlarning izolyatsiya qarshiligi qanday aniqlanadi?
Elektr motorlarning izolyatsiya qarshiligi qanday qurilmalar yordamida aniqlanadi?
7-Laboratoriya ishi
Mavzu: Elektrotexnik asboblarning izolyatsiyalangan qismini yaroqliligini tekshirish.
1.Ishning maqsadi
1. Izolyatsiyaning yaroqliligiga ta’sir etuvchi omillar bilan tanishish.
2. Transformator izolyatsiya qarshiligini tekshirish.
2.Kerakli jihozlar.
Elektrotexnik asbob, megaOmmetr, sekundomer, shaxsiy himoya vositlari.
3.Ishga oid nazariy tushunchalar.
Agar elektrotexnik qurilmalarni ishlab chiqarilganidan so’ng bir qancha vaqtdan keyin ishlatilinsa, bu izolyatsiyaga zarar yetkazuvchi namlik, harorat va ifloslanish kabi tashqi omillardan himoyalangan bo'lishi kerak. Uzoq muddatli saqlashdan keyin elektrotexnikni ishga tushirishdan oldin, izolyatsiya chidamliligini o'lchang.
4.Laboratoriya ishi dasturi
Izolyatsiya qarshiligini yuqori qarshilik diapazoniga ega bo'lgan Ommetr yordamida amalga oshiriladi. Qarshilikni o'lchash amalga oshiriladi: doimiy kuchlanish 500 V yoki 1000 V bilan ta'minlanadigan elektrotexnik qurilmaning chulg’amlari va yerga ulash chulg’ami o'rtasida. O'lchov paytida va undan keyin darxol elektrotexnik qurilma chulg’amlari va izolyatsiyasiz qismida xavfli kuchlanish bo'lishi mumkin, ularga tegmang !!!
Izolyatsiya qarshilik
|
Izolyatsiya ko’rsatgichlari
|
2 Mom yoki kam
|
Juda yomon
|
2-5 Mom
|
Yomon
|
5-10 Mom
|
Normal
|
10-50 Mom
|
Yaxshi
|
50-100 Mom
|
Juda yaxshi
|
100 Mom dan yuqori
|
A’lo darajada
|
Izolyatsiya qarshiligi:
Elektrotexnik qurilmaning chulg’amlari tozalangandan so’ng uning qarshiligi 10 Mom yoki undan yuqori bo’ladi.
Minimal izolyatsiya qarshiligi, R, nominal kuchlanishni Unni 0,5 MΩ / kV doimiy koeffitsientiga ko'paytirish orqali hisoblanadi. Masalan: nominal kuchlanish 690 V = 0,69 kV bo'lsa, minimal izolyatsiya qarshiligi 0,69 kV ½ 0,5 megaOm / kV = 0,35 megaOm.
Dvigatelning izolyatsiya qarshiligi:
Chulg’amlarning minimal izolyatsiya qarshiligi 500 V (o’zgarmas tok) da o'lchanadi. Chulg’amlarning harorati 25 ° C +/– 15 ° C bo'lishi kerak.
Maksimal izolyatsiya qarshiligi dvigatel turiga va samaradorligiga qarab 80-120 ° C gacha bo'lgan chulg’amlarning ish haroratida 500 V da o'lchanishi kerak.
Transformator izolyatsiya qarshiligi:
Izolyatsiya qarshiligini o'lchash, mahalliy nuqsonlarni va transformator chulg’amlarining izolyatsiyasidagi namlik darajasini baholashga imkon beradi. Izolyatsiya qarshiligini o'lchash kamida 10000 MΩ yuqori o'lchov chegarasi bilan kamida 2500 V kuchlanishli megaOmmetr bilan amalga oshirilishi kerak. Yuqori kuchlanishi 10 kV va undan past bo'lgan transformatorlarda izolyatsiya qarshiligini kamida 1000 MOhm yuqori o'lchov chegarasi bo'lgan 1000 V megohmmetr bilan o'lchashga ruxsat beriladi.
Odatda namlanmagan transformatorlar uchun 10 - 30 ° C haroratda u quyidagi chegaralarda bo'ladi: 35 kV va undan past kuchlanishli 10 000 kVA dan kam bo'lgan transformatorlar uchun - 1,3 va 110 kV va undan yuqori transformatorlar uchun 1,5 - 2. Namlangan transformatorlar uchun yoki izolyatsiyadagi mahalliy nuqsonlarga ega bo'lsa, yutish koeffitsienti 1 ga yaqinlashadi.
Sinovlar paytida transformatorlarni har xil izolyatsiya haroratida o'lchash zarurligi sababli, koeffitsientning qiymati haroratga qarab o'zgarishini yodda tutish kerak. Bog’liqlik Kabc = R6o "/ R15" - 2-rasmda ko'rsatilgan.
Taqqoslash uchun izolyatsiya qarshiligini bir xil haroratda o'lchash kerak va sinov hisobotida o'lchov o'tkazilgan harorat ko'rsatilishi kerak. Taqqoslashda har xil haroratda izolyatsiyaga chidamliligini o'lchash natijalarini bir xil haroratga tushirish mumkin, bunda har 10 ° C haroratda pasayish R6o »taxminan 1,5 baravar ko'payishi hisobga olinadi.
1-rasm. Transformator chulg’amlarining izolyatsiyaga chidamliligini o'lchash sxemalari: a - korpusga nisbatan; b - transformatorning chulg’amlari orasidagi
Tajribada olingan natijalar asosida jadval-1 to’ldiriladi.
Jadval-1
2-rasm. Bog’liqlik Kabc = R6o" / R15"
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
Laboratoriya ishi № Elektr tokidan shkastlangan va boshqa baxtsiz xodisaga uchraganda birinchi yordam berish usullari
|