Havo liniyalarida montaj ishlarini bajarishda quyidagi asosiy operatsiyalar bajariladi

|
Havo liniyalarida montaj ishlarini bajarishda quyidagi asosiy operatsiyalar bajariladi
|
bet | 4/4 | Sana | 16.02.2024 | Hajmi | 36,55 Kb. | | #157718 |
Bog'liq Havo liniyalari. Elektr uzatish liniyalariHavo liniyalarida montaj ishlarini bajarishda quyidagi asosiy operatsiyalar bajariladi:
simlar va kabellarni, shu jumladan ularni ulash va tayanchlardagi tayanch iplarni ko'tarish. Pimli izolyatorlarni tayanchlarga o'rnatish odatda tayanchlarni yig'ish paytida amalga oshiriladi, ya'ni. montaj ishlari boshlanishidan oldin;
simlar va kabellarning kuchlanishi, shu jumladan ko'rish va sarkma strelkalari, simlar va kabellarni anker tipidagi tayanchlarga mahkamlash;
oraliq tayanchlarda simlar va kabellarni mahkamlash (prokat roliklaridan qisqichlarga o'tkazish).
Havo liniyalarini qurishda uzoq muddatli amaliyot oqim usuli deb ataladigan ishning eng maqsadga muvofiq tashkil etilishini aniqladi. Har bir ish turi ixtisoslashgan jamoaga ishonib topshiriladi. Shunday qilib, agar o'rnatish boshlangan birinchi langar oralig'ida simlar oraliq tayanchlarga mahkamlangan bo'lsa, ikkinchisida ular simlar va kabellarni cho'zadilar, uchinchisida ularni aylantiradilar va hokazo. Barcha tayyorgarlik ishlarini tugatgandan va o'rnatish uchun tayyorlangan marshrutni tekshirgandan so'ng, ular to'g'ridan-to'g'ri simlarni siljitishga kirishadilar. Qoidaga ko'ra, prokat ikki usulda amalga oshiriladi: o'rnatilgan uchastkaning boshida o'rnatilgan statsionar prokat qurilmalaridan yoki yo'l bo'ylab tortish mexanizmi bilan harakatlanadigan mobil prokat qurilmalari (aravalar, chanalar, kabel konveyerlari va boshqalar) yordamida. Birinchi usul maxsus mobil prokat qurilmalarini (arabalar) ishlab chiqarishni talab qilmaydi, lekin erdagi harakat paytida kabelga va alyuminiy simlarning yuqori qatlamlariga zarar etkazish mumkin. Simli barabanlar dumaloq yo'nalishda birinchi ankraj tayanchidan 15-20 m masofada o'rnatiladi. Har bir barabandan uzunligi 15-20 m gacha ochilgan sim yoki simi, uchida o'rnatish qisqichi o'rnatilgan, tortish mexanizmiga biriktirilgan. U yo'l bo'ylab harakatlanadi va 30-40 m to'xtash joylarida birinchi oraliq tayanchga kirgandan keyin. Simlar ajratilgan va tayanchga ko'tarilish uchun dastlabki holatiga yotqizilgan. Izolyator ipining to'g'ri yig'ilganligiga ishonch hosil qilgandan so'ng, ular tayanchga ko'tariladi.
Ushbu usul qisqa chiziqlarni o'rnatishda, shuningdek, simlarni siljitishda shikastlanish ehtimoli kam bo'lgan joylarda (yaxshi qor yoki o't qoplami bilan) qo'llaniladi. Rollingning ikkinchi usulida simlar va kabellar birinchi navbatda birinchi ankraj tayanchiga mahkamlanadi. Keyin tortish mexanizmi aylanma aravacha bilan birgalikda birinchi oraliq tayanchga o'tkaziladi. Ikkinchi oraliq tayanchga o'tishdan oldin, sim yoki kabelning 5-10 burilishlari barabandan chiqariladi va dastlabki holatiga yotqiziladi. Keyingi operatsiyalar birinchi usulda bo'lgani kabi amalga oshiriladi. Simlar va kabellarni ochish faqat tayanchlarga osilgan rulonlarda amalga oshiriladi. Chiqib ketayotganda, simlarni erga, ayniqsa qattiq tuproqlarga ishqalashda shikastlanishdan himoya qilish choralari ko'riladi.
Foydalanilgan adabiyotlar:
T.Sh. G’ayibov Elektr energiyani ishlab chiqarish uzatish va taqsimlash. Toshkent 2015
T.Sh. G’ayibov Elektr energiyani ishlab chiqarish uzatish va tamirlash. Kasb hunar kolleji uchun darslik. “Ilm ziyo” 2012
Enternet saytlari.
|
| |