Kabellar - 1. Umumiy ma’lumotlar. Yopiq taqsimlovchi qurilmalarning shinalari va simlari

|
1. Umumiy ma’lumotlar. Yopiq taqsimlovchi qurilmalarning shinalari va simlari
|
bet | 3/3 | Sana | 21.05.2024 | Hajmi | 20,37 Kb. | | #248439 |
Bog'liq Mavzu 3Kabellar
Kabellar yer, suv va havoda elektr tokini o'tkazadigan izolyatsiya qilingan o'tkazgichlardir. Belgilanishi bo'yicha kabellar quvvat va boshqaruv kabellariga bo'linadi. Elektr kabellari bu maqsadda izolyatsiyalanmagan shinalar va simlardan foydalanish imkonsiz yoki mantiqsiz bo'lgan joylarda elektr energiyasini uzatish uchun ishlatiladi. Boshqarish kabellari ma'lumotni boshqarish zanjirlarida uzatish, o'lchash, boshqarish va hisobga olish, himoya qilish va signalizatsiya, avtomatika va telemexanika uchun ishlatiladi. Ular o'lchash transformatorlari va o'lchash moslamalarini, boshqarish moslamalarini va boshqarish moslamalarini, signalizatsiya moslamalarini va signalizatsiya moslamalarini o'zaro bog'laydi. Shuning uchun, boshqaruv kabellari ko'pincha aloqa kabellari deb nomlanadi. Kabelning dizayni uning maqsadi va foydalanish shartlariga bog'liq.
3.Stansiya va podstansiyalarning taqsimlovchi qurilmalari
(TQ) elektr energiyaning qabul qilish va taqsimlash uchun xizmat qiluvchi inshootlar va jihozlar majmuasidan tashkil topgan. Ular ochiq va yopiq bo‘lishi mumkin. Xonalarning ichida va bevosita ochiq havoda o‘rnatishi mumkin bo‘lgan komplekt taqsimlovchi qurilmalar keng tarqalgan. Ular zavodlarda 49 statsionar yoki suriluvchi ko‘rinishda ishlab chiqariladi. Statsionar ko‘rinishda har bir yacheykaning ichida jihoz qo‘zg‘almas qilib o‘rnatiladi. Suriluvchi ko‘rinishda uzgichlar, seksion ajratkichlar va kuchlanish o‘lchov transformatorlari shkaflarning ichida surish va ularning tashqarisiga chiqarish mumkin bo‘lgan suriluvchi telejkalarda o‘rnatiladi. Barcha kuchlanish jihozlari va taqsimlovchi qurilmalariga quyidagi talablar qo‘yiladi: -taqsimlovchi qurilma (TQ) ning jihozi o‘zining pasport ma’lumotlari bo‘yicha nominal va qisqa tutashuv holatlarida ishlash sharoitlarining qoniqtirishi shart.
Apparatlar va shinalar zaruriy termik va dinamik chidamlilikga ega bo‘lishi shart; -jihozning izolyatsiyasi atmosfera va ichki o‘ta kuchlanishlarda kuchlanishning sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan oshishlarining ko‘tara oladigan bo‘lishi shart; -barcha jihozlar ruxsat etilgan yuklanishlarda ishonchli ishlashi shart;
TQ xonalarida yong‘inning o‘chirish inventari va vositalari bo‘lishi shart. Yopiq TQ larning ichiga hayvonlar va qushlarning kirib qolish ehtimolini bartaraf etish uchun derazalar ishonchli yopilgan, devorlardagi yoriq va teshiklar bekitilgan bo‘lishi shart. Xonaning tomi soz bo‘lishi shart; Yopiq va komplekt TQ larning xonalarida havoning harorati va namligi rejimi shudring tushmaydigan va izolyatsiya terlamaydigan qilib tutilishi shart.
Yopiq TQ larda harorat 400 C dan oshmasligi shart. Xonaning ventilyatsiyasi yetarli darajada samarali bo‘lishi shart. TQ va alohida zanjirlarning ish rejimlarini jihozning texnik tavsiflariga mos kelishini ta’minlash; TQ ning jihozlari va xonalarining nazorat qilish va tartibga solish hamda taraqqiy etishi avariyaga olib kelishi mumkin bo‘lgan nosozliklarning imkoni boricha qisqa muddatlarda bartaraf etish;
Jihozlarning profilaktik sinash va ta’mirlash ishlarining o‘z vaqtida amalga oshirish. Iste’molchilar yuklamalarining oshib borishi bilan ilgari o‘rnatilgan jihozlarning o‘tkazish qobiliyati tez-tez yetarli bo‘lmay qoladi. Avariya holatlarida qisqa tutashuv toklarining jihozlar uchun ruxsat etilganidan yuqori qiymatlargacha ortishi energetika tizimiga loyihalash paytida ko‘zda tutilmagan katta quvvatli turbo va gidrogeneratorlar, transformatorlar va h.k.larning ulanishi natijasida sodir bo‘ladi.
|
| |