Sanoat sanitariyasi - Asoslangan multiservis tarmog'iga kirish qobiliyatini rivojlantirish

4.2 Sanoat sanitariyasi
Keling, shartlarni tahlil qilaylik
shakli to'rtburchaklar, o'lchamlari: uzunligi - 8 metr, kengligi - 6 metr,
balandligi - 3 metr. Bu xona 8 ta o'rindiqli ish stantsiyalari uchun
mo'ljallangan bo'lib, ish jihozlari sifatida foydalaniladi (8 ta kompyuter va
Hewlett Packardning universal asbobi: printer-skaner-kopir);
ofis maydonida mehnat
1 - derazalar; 2 - eshik; 3- ofis jihozlari; 4 - konditsioner qurilmasi
4.1-rasm. Ofisdagi ob'ektlarning ichki joylashuvi
Bu xonadagi yorug'lik birlashtirilgan (tabiiy va sun'iy). Tabiiy yorug'lik yon
tomondan. 2x1,8 metr o'lchamdagi uchta deraza. O'rtacha vizual
aniqlikdagi ishlarni bajarishda tabiiy yorug'lik koeffitsienti (k.e.o.) qiymati
1,2% dan kam bo'lmasligi kerak. Umumiy tizim sifatida sun'iy yoritish
taqdim etiladi
76
lyuminestsent yorug'lik manbalari yordamida yoritish. Amaldagi
lyuminestsent lampalarning yoritilishi pulsatsiyasi 10% dan oshmaydi.
Soyalash vositasi sifatida oq vertikal ipak panjarali sozlanishi panjurlar
ishlatiladi. Derazalar ish xonasining bir tomonida joylashgan bo'lib, 8x6x3
metr o'lchamdagi 144 m3 hajmdagi bu ofisda konditsioner sakkiz kishi
ishlaydi. Bu. Xonaga quyidagi hajmdagi tashqi havo etkazib berilishi kerak:
xonaning kubik quvvati bir ishchi uchun 30 m3 gacha bo'lsa - bir kishi
uchun kamida 20 m3 / soat. Ofis xonasiga kiradigan havo ifloslantiruvchi
moddalardan, shu jumladan chang va mikroorganizmlardan tozalanadi.
Ishlab chiqarish binolarida mikroiqlim holatini nazorat qilish ish
sharoitlarini optimal darajada saqlashga imkon beradi, bu esa unumdorlik
va ish qulayligini oshiradi va ishchilarning kasalliklarini kamaytiradi.
Ofisdagi xodimlar uchun asosiy narsa kompyuterda ishlash bo'lganligi
sababli, xonada bajarilgan ishlarning jiddiyligini o'rtacha deb tasniflash
mumkin. O'rtacha og'ir ishlarni bajarishda sanoat binolari uchun
mikroiqlim standartlari 4.1-jadvalda keltirilgan.
4.1-jadval - Sanoat binolari uchun mikroiqlim standartlari
Harorat, C
Optimal
namlik, %
Sayohat tezligi
havo, m/s
Davr
yilning
Optimal.
Tolerantlik
.
Optimal.
Ruxsat berilgan
Optimal.
Ruxsat berilgan
Sovuq
davr
yilning
18-20
17-23
40-60
75
0.2
Boshqa emas; boshqa ... bo'lmaydi; Endi yo'q
0.1
Issiq
davr
yilning
21-23
18-27
40-60
26 da 65
0
BILAN
0.3
0,2-0,4
Xonadagi optimal mikroiqlim konditsioner tizimi yordamida
saqlanadi. Quyida ma'lum bir uskunani tanlash bilan optimal mikroiqlimni
ta'minlash tizimining batafsil hisob-kitobi keltirilgan [13].
Konditsionerlik
xona va nozik va sezgir uskunalarning ish sharoitlari va SNiP RK
4.02-05-2001 "Isitish, shamollatish va havoni tozalash" ga muvofiq amalga
oshirilishi kerak.
Biz sezgir issiqlikning havo almashinuvini aniqlaymiz, m
3
/h:
beradi
eng yaxshi
mikroiqlim
V
Q
I
s - t
UH
-t
VA BOSHQALAR
G
I
-
-
-
,
(4.1)
qaerda G
I
- sezgir issiqlikning chiqishi, Vt;
77
c - umumiy shamollatish orqali chiqarilgan va xonaga etkazib
beriladigan quruq havoning issiqlik quvvati;
t
UH
- chiqindi havo harorati 20
0
BILAN; t
VA BOSHQALAR
-
kiruvchi havo harorati 15
0
C. Sezuvchan issiqlik
hosil bo'ladi:
Q
I
-Q
1
-Q
2
-Q
3
-Q
4
,
(4.2)
qaerda Q
1
- uskunadan issiqlik hosil qilish;
Q
2
- yoritish manbalaridan issiqlik hosil qilish; Q
3
-
odamlardan issiqlik hosil bo'lishi;
Q
4
- derazalar orqali quyosh nurlanishidan issiqlik olish.
Uskunadan issiqlik chiqishi, Vt:
Q
1
-ps
1
-ps
2
-ps
3
-ps
4
- N
nom
- 0,25-2500 - 625
(4.3)
Taxminiy hisob-kitoblar uchun barcha to'rtta koeffitsientning mahsulotini
0,25 ga teng qilib oling.
Yoritish manbalaridan issiqlik chiqishi, Vt:
Q
2
-
-
-N
osv
- 0,8-
-
8-65
-
-416,
(4.4)
Qayerda
-
- issiqlikka aylanadigan energiya miqdorini hisobga oladigan
koeffitsient;
-
= 0,8;
N
osv
- xona yoritgichini o'rnatish quvvati (har biriga 8 chiroq).
Har biri 65 Vt).
Odamlardan issiqlik emissiyasi, Vt:
Q
3
- n - q - 6 -116 - 696,
(4.5)
bu erda n - xodimlar soni;
q - bir kishining issiqlik yo'qotilishi, 80-116 Vt ga teng.
Deraza orqali quyosh nurlanishidan issiqlik olish, Vt:
Q
4
- F
ost
- q - m- k - 7,75 - 224 - 2 -1,25 - 4340 ,0,
(4.6)
qaerda F
ost
- deraza maydoni, m
2
;
m - derazalar soni;
k - tuzatish koeffitsienti, metall bog'lash uchun k=1,25; q - 1 m dan keyin
issiqlik ortishi
2
derazalar, q = 224 Vt / m
2
. (5.7) formuladan foydalanib, biz
ajratilgan sezgir issiqlikni aniqlaymiz, W:
Q
I
-Q
1
-Q
2
-Q
3
-Q
4
- 625- 416- 696- 4340 - 6077
(4.7)
78
Biz sezgir issiqlikning havo almashinuvini aniqlaymiz, m
3
/h:
6077
1-20-15
Q
I
-
-
-
-1215
(4.8)
Issiq davrda Talas qishlogʻida normal (oʻrtacha) harorat T
bur
= 42-C,
bu xona harorati 24-C dan yuqori va issiqlik yo'qotilishi yo'q, lekin quyidagi
issiqlik manbalarini hisobga olgan holda yilning sovuq davrida xonada
hosil bo'ladigan issiqlikning ko'payishi mavjud: xodimlar , uskunalar,
sun'iy yoritish, markaziy isitish radiatorlari.
Xonada jami 4 ta akkumulyator mavjud bo'lib, ularning har birini vertikal va
gorizontal quvurlar to'plami sifatida tasavvur qilish mumkin. Isitilgan jismlar
yuzasidan issiqlik oqimini (4.9) formula bilan aniqlash mumkin:
Q
tel
- (l - k)- (T
n
-T
V
) - F
n
,
(4.9)
qaerda F
n
- tana maydoni, m
2
;
T
n
- tana sirtining harorati;
0
BILAN; T
V
-
atrof-muhit harorati,
0
BILAN;
l, k - emissiya va konventsiya koeffitsientlari (W / m-s). (5.10)
formuladan foydalanib l qiymatini aniqlaymiz:
l = C
va boshqalar
- [((273+T
n
)/100)+((273+T
V
)/100)]/(T
n
-T
V
),
(4.10)
qaerda C
va boshqalar
- 4,9 Vt/sm-k ga teng qabul qilingan xonadagi
jismlarning kamaytirilgan emissiyasi.
l, W/m-k ni topamiz:
l=4,9-10
-2
- [(273+60)/100)+(273+22)/100)]/(60-22)=1
(4.11)
(5.12) formuladan foydalanib k qiymatini aniqlaymiz:
k = A (T
n
-T
V
),
(4.12)
Bu erda A - quyidagi qiymatlarni qabul qiluvchi koeffitsient:
-
-
A = 0,17 - gorizontal quvurlar uchun; A
= 0,21 - vertikal quvurlar uchun.
k, Vt/m-s qiymatlarini topamiz:
Kimga
tog'lar
= 0,17
(60 - 22) = 6,46,
(4.13)
Kimga
ver
= 0,21
(60 - 22) = 7,98.
(4.14)
79
Har bir akkumulyator 4 ta gorizontal trubadan iborat, uzunligi L
tog'lar
=930 mm va
diametri D
tog'lar
=80 mm va 29 vertikal quvurlar, uzunligi L
ver
=540 mm va diametri D
ver
=60 mm. Keling, (4.15) formuladan foydalanib, bitta batareyadan issiqlik oqimini
hisoblaylik, W:
Q
baht
- p- (l - k
-30- (l - k
ver
) - T
n
- T
IN
) - (T
n
- T
IN
) - n - D
dor
- L
tog'lar
-
tog'lar
-
-
-n - D
ver
- L
ver,
(4.15)
Q
baht
- 3,14- (1- 6,46) - (60 - 22) - 2- 6,08- 0,93-
-30- (1- 7,98) - 0,06- 0,54 - 620.
(4.16)
To'rtta batareyadan, mos ravishda, Vt:
Q
baht.4
- 4 - 620 - 2480
(4.17)
Formuladan (5.18) foydalanib, biz kiruvchi issiqlikning umumiy miqdorini
aniqlaymiz, W:
Q
miqdor
-Q
baht4
-Q
Q
odamlar
-Q
OS
obor
-
,
(4.18)
Q
miqdor
- 2480-348-625-672 - 4125.
(4.19)
Biz sovuq va issiq mavsum uchun binoning devorlari va derazalari orqali yo'qotishlarni qabul
qilamiz.
Sovuq mavsum uchun W:
T
nar
- -12
0
BILAN,
(4.20)
(4.21)
Q
ter
- 727.
Issiq mavsum uchun W:
T
nar
- o'ttiz
0
BILAN,
(4.22)
Q
ter
-182.
(4.23)
Sovuq davr uchun ortiqcha issiqlik, Vt:
80
Q
izb.t.
- 4125-727 - 3398
(4.24)
Issiq davr uchun ortiqcha issiqlik, Vt:
Q
izb.t.
- 4125-182 - 4307
(4,25)
Yilning issiq va sovuq davrlari uchun zarur havo almashinuvini (5.26)
formuladan foydalanib aniqlaymiz:
3.6 -
Qizb
S - R - (T
vn
-T
nar
)
L-
,
(4,26)
bu erda C - havoning solishtirma issiqlik sig'imi, doimiy bosimda u 1 kJ /
kg-K ga teng;
P - havo zichligi, P = 1,2, kg / m
3
.
Issiq davr uchun havo almashinuvi talab qilinadi, m
3
/h:
3.6-4307
12000-(27-22)
L
T
-
-26
(4,27)
Sovuq mavsum uchun havo almashinuvi talab qilinadi, m
3
/h:
3.6-3398
12000-(22-12)
L
X
-
-102
(4,28)
Xona uchun havo almashinuv kursi SNiP II-68-05 ga muvofiq
belgilanadi va har bir joyga 60 m3 / soatni tashkil qiladi va shunga ko'ra,
oltita ish joyi va ikkita jihoz rafi uchun u m bo'ladi.
3
/h:
L
normal
- 60-8 - 480
(4,29)
Split tizimli konditsionerni tanlash. Umumiy
maksimal (issiqlik kiritish issiqda maksimal)
asosida
ko'rib chiqilayotgan xonadan biz konditsioner modelini standart diapazondan eng
yaqin (zaxirani hisobga olgan holda) sovutish quvvati qiymatiga qarab tanlaymiz.
Konditsionerning yil davomida ishlashini ta'minlash uchun biz DELONGHI
uskunasini tanlaymiz (XXX, 1-jadval), chunki ushbu kompaniyaning
konditsionerlari sovuq mavsumda "issiqlik pompasi" rejimida samarali ishlaydi.
DELONGHI (Italiya) dan CP seriyali konditsionerlar, 230/1/50.
issiqlik ortishi
yil davri) uchun
81
Qator
DELONGHI konditsionerlari past tashqi havo haroratida (tn = - 20 -S
gacha) ishlashni ta'minlaydi.
Ushbu modellarda amalga oshirilgan texnik echimlar o'z ichiga oladi
texnik
qarorlar,
amalga oshirildi
V
dizaynlar
[21]:
- mikroprotsessor va barcha monitoring va nazorat tizimlari joylashgan
ichki blokda;
- tashqi fan aylanish tezligini avtomatik ravishda kamaytirish
qurilma past haroratlarda konditsionerning ish xususiyatlarini saqlab qolish
imkonini beradi;
- boshqaruv tizimi tashqi tomondan muz hosil bo'lishining oldini oladi
blok;
- tashqi blokdagi kompressor karterining isishi ishga tushirishni ta'minlaydi va
qishda xavfsiz ishlash;
- konditsionerning tashqi bloki sovuqqa chidamli
materiallar.
4.2-jadval - Delondhi devorga o'rnatilgan konditsionerning texnik
xususiyatlari
Model
SR 40
Elektron pochta Quvvat, V/ph/Hz
230/1/50
Sovuq chiqish, Vt
5,073
Elektr iste'moli Quvvat, V
1 603
Joriy iste'mol, A
6.9
Namlikni olib tashlash (maksimal), l/4
2.2
Issiqlik chiqishi, Vt
5 542
Ichki birlik
Havo oqimi (maksimal), m3/soat
640
O'lchamlari:
- uzunlik
- balandlik
- chuqurlik
967
300
195
Tashqi birlik
Havo oqimi (maksimal), m3/soat
2 200
O'lchamlari:
- uzunlik
- balandlik
- chuqurlik
800
640
280
Qulay ichki sharoit ko'p jihatdan havo oqimining to'g'ri
taqsimlanishiga bog'liq. Agar konditsionerdan chiqadigan sovuq havo
oqimi pastga yo'naltirilsa va odamga tegsa, bu uning sog'lig'iga salbiy
ta'sir qiladi. CP-40 konditsioneri havo taqsimlash moslamasining maxsus
dizayniga ega. Yoniq
82
Konditsionerning ichki blokidan havo chiqadigan joyga tushadigan
pardalar o'rnatiladi, ularning dizayni havo oqimini gorizontal ravishda
yo'naltirishga imkon beradi, bu esa sovutilgan havoning xona bo'ylab bir
tekis taqsimlanishiga yordam beradi.
Biz ichki konditsionerni devorga 2,5 metr balandlikda, ya'ni
xonaning ish joyidan yuqorisiga o'rnatamiz.
Tashqi blok ochiq havoda, deraza ostidagi binoning devoriga
o'rnatiladi. Ichki va tashqi bloklar o'rtasida freon quvurlari va elektr aloqa
kabeli yotqizilgan. Ichki blokdan kabelli quvurlar devordan tashqi blokning
o'rnatish belgisiga tushiriladi. Marshrutni tashqi devor orqali o'tkazish
uchun uning ichida diametri 60 mm bo'lgan teshik ochiladi va u orqali
quvur liniyasi tashqi blokga ulanish uchun tashqariga chiqariladi. Keyin
teshik yopiladi. Konditsioner sovutish rejimida ishlaganda, ichki blokda
kondensatsiya hosil bo'ladi, shuning uchun ofisda biz ichki blokdan
kondensat drenajini (drenajni) ta'minlaymiz. Drenajni mavjud kanalizatsiya
tizimiga ulaymiz.
|