Annotation - Toshkent davlat texnika universiteti xalqaro ilmiy-texnik anjuman

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ И
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
115
Б) отсутствие механических контактов повышает надежность и уменьшает
затраты
на обслуживание и эксплуатацию;
В) возможность ограничения пусковых токов электронагревательных элементов.
Для многих печей характерно низкое сопротивление нагревательных элементов
в холодном состоянии, поэтому пусковые токи могут быть в 10 и более раз больше
номинальных.
Ограничить
пусковые
токи
можно
только
с помощью
фазоимпульсного управления тиристорами.
Разработанный
ООО
«Звезда-Электроника»
тиристорный
регулятор
мощности
ТРМ
является
современным многофункциональным устройством.
Его система управления построена на мощном цифровом сигнальном процессоре,
непрерывно
отслеживающем
в реальном
времени
большое
количество
управляющих сигналов. Это обуславливает ряд преимуществ перед аналогичным
оборудованием:
гибкое конфигурирование под любой вид нагрузки и технологического
процесса;
наглядная индикация на жидко-кристаллическом дисплее;
развитый комплекс защит и автодиагностики неисправностей;
поддержка двух способов управления тиристорами – фазоимпульсного
и числового;
режимы точной стабилизации или ограничения токов;
возможность реализации многозонного регулирования;
легкая интеграция в АСУ ТП.
Благодаря этому удалось разработать несколько
готовых решений для
автоматизации и электронного управления печью.
Интересным примером может послужить система управления многозонным
обогревом инфракрасными обогревателями, популярность которых растет
с каждым годом. Для этого применен многоканальный ПИД-регулятор ТРМ148.
Обогреватели соединены по схеме «звезда» с общим нулевым проводом, благодаря
чему создаются три независимых контура регулирования. В каждой зоне
установлен свой датчик – Д1, Д2, Д3 – снимая показания с которых ПИД-регулятор
корректирует управляющие сигналы 4..20
мА для тиристорного регулятора,
который регулирует мощность раздельно в каждом из нагревательных элементов.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ И
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
116
Для автоматического управления печью применен ПИД-регулятор ТРМ210-
Щ1.ИР. К его универсальному входу подключен датчик температуры,
чувствительный элемент которого размещен внутри электрической печи. ПИД-
регулятор измеряет текущую температуру и воздействует на тиристорный
регулятор аналоговым сигналом 4..20 мА. Таким образом,
реализуется система
управления с замкнутой петлей обратной связи по температуре. Релейный выход
ПИД-регулятора может быть задействован для аварийной сигнализации.
С
помощью
программного
задатчика
ТРМ151-Щ1.ИР.09
реализуется автоматизация процесса сушки древесины. Прибор воздействует
на управляющий вход тиристорного регулятора аналоговым сигналом 4..20 мА и,
тем самым, регулирует мощность, а значит и температуру внутри камеры, при этом
релейный выход периодически включает вентилятор, что способствует более
равномерной сушке. Программный задатчик ТРМ151
позволяет осуществить
процесс сушки по различным программам, составленным технологом,
например,
для разных видов древесины – ели, сосны, дуба и т.д.
Разумеется, этими примерами не ограничивается круг задач, которых можно
решить с помощью тиристорного регулятора ТРМ. Возможно, например,
автоматизация
приточных
вентиляционных
камер,
красильных
камер,
автоматическое управление электрокотлами отопления и горячего водоснабжения и
многое другое.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ И
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
117
Поскольку эти решения основаны на серийно выпускаемой продукции,
приобретение и внедрение данного оборудования обойдется существенно дешевле
разработки системы автоматизации по индивидуальному заказу.