Kuch transformatorlari haqida ma’lumotlar

Kuch transformatorlari haqida ma’lumotlar
Transformator va avtotransformatorlar kuchlanishining rostlash tizimini qo‘llanilish sohalari
|
Elektrotexnik qurilmaning turi
|
Snom, (oraliq), MVA
|
CHulg‘amlar soni
|
Kuchlanishni rostlash tizimini me’yorlashtirish variantlari
|
Rostlash bo‘lmagan
|
PBV
|
RPN
|
0.66
|
Transformator
|
0,01–0,16
|
2
|
–
|
±5 %, YuK kirish chulg‘ami tomonida
|
–
|
6–15,75
|
Transformator
|
0,16–1,6
|
2
|
–
|
±2×5 %, YuK chulg‘amining o‘rtasida
|
–
|
6–35
|
Transformator
|
1–80
|
2
|
Faqat 80 MVA transfor–matorda
|
±2×5 %, YuK tomonida
|
±4×2,5 %, ±5×1,5 %, YuK tomonida
|
SHaxsiy ehtiyoj transformatori tizimi uchun
|
1–63
|
2 (PK chulg‘ami bo‘lingan)
|
–
|
±2×5 %, YuK tomonida
|
±8×1,5 %, ±8×1,25 %, YuK tomonida
|
Transformator
|
6,3–16
|
3
|
–
|
–
|
±6×1,5 %, ±8×1,5 %
|
110
|
Transformator
|
2,5–400
|
2
|
+
|
±2×5 %, YuK tomonida
|
–
|
Transformator
|
2,5
|
2
|
–
|
–
|
+10×1,5–8×1,5%, PK tomonida
|
Transformator
|
6,3–125
|
2
|
–
|
–
|
±9×1,77 %, YuK neytralida
|
Transformator
|
6,3–80
|
3
|
–
|
±2×5 %, O‘K tomonida
|
±9×1,77 %, YUK neytralida
|
150
|
Transformator
|
6,3–400
|
2
|
+
|
–
|
±8×1,5 %, YuK neytralida
|
Transformator
|
16–63
|
3
|
–
|
±2×2,5 %
|
±8×1,5 %, YuK neytralida
|
Transformator
|
125–400
|
2
|
+
|
±2×2,5 %, YuK tomonida
|
–
|
Transformator
|
4
|
2
|
–
|
–
|
±9×1,333 %, PK tomonida
|
Transformator
|
16–63
|
2
|
–
|
–
|
±8×1,5 %, YuK neytralida
|
|
Elektrotexnik qurilmaning turi
|
Snom, (oraliq), MVA
|
CHulg‘amlar soni
|
Kuchlanishni rostlash tizimini me’yorlashtirish variantlari
|
Rostlash bo‘lmagan
|
PBV
|
RPN
|
150
|
Transformator
|
16–63
|
3
|
–
|
700 A tokkacha ±2×2,5 %; 700 A dan katta tokda ±5 %, O‘K tomonida
|
±8×1,5 %, YuK neytralida
|
Avtotransformator
|
100
|
3
|
–
|
–
|
±8×1,5 %, O‘K liniyasida
|
220
|
Transformator
|
80–200
|
2
|
+
|
±2×2,5 %, YuK tomonida
|
–
|
Transformator
|
250–1000
|
2
|
+
|
–
|
–
|
Transformator
|
32–200
|
2 (PK chulg‘ami bo‘lingan)
|
–
|
–
|
±12×1 %, YUK neytralida
|
Transformator
|
25–63
|
3
|
–
|
±2×2,5 %, O‘K tomonida
|
±12×1 %, YuK neytralida
|
Avtotransformator
|
63–250
|
3
|
–
|
–
|
±8×1,5 % ±8×1,5 %, O‘K liniyasida
|
500
|
Transformator
|
250–1600
|
2
|
+
|
–
|
–
|
Avtotransformator
|
250–800
|
3
|
–
|
–
|
+11%÷–11,8% (±8 pog‘ona); +9,4%÷–11,2% (±8 pog‘ona) YuK neytralida; ±6×2 %; ±8×1,5 % O‘K liniyasida
|
TM va TSZ seriyali 10 (6) kV li kuch transformatorlari
Turi
|
Snom, MVA
|
CHulg‘am kuchlanishi, kV
|
Isroflar, kVt
|
Uqt, %
|
Isalt %
|
YuK
|
PK
|
ΔPsalt
|
ΔPqt
|
TM–25/10
TM–40/10
|
25
40
|
10; 6
10; 6
|
0,4; 0,69
0,4; 0,69
|
0,135
0,19
|
0,6
0,88
|
4,5
4,5
|
3,2
3
|
TM–63/10
TM–100/10
|
63
100
|
10; 6
10; 6
|
0,4; 0,69
0,4; 0,69
|
0,265
0,365
|
1,28
1,97
|
4,5
4,5
|
2,8
2,6
|
TM–160/10
TM–250/10
|
160
250
|
10; 6
10; 6
|
0,4; 0,69
0,4; 0,69
|
0,565
0,82
|
2,65
3,7
|
4,5
4,5
|
2,4
2,3
|
TM–400/10
TM–630/10
|
400
630
|
10; 6
10; 6
|
0,4; 0,69
0,4; 0,69
|
1,05
1,56
|
5,5
7,6
|
4,5
5,5
|
2,1
2
|
TM–1000/10
TM–1600/10
|
1000
1600
|
10
10
|
0,4
0,4
|
2,45
3,3
|
12,2
18
|
5,5
5,5
|
1,4
1,3
|
TM–2500/10
TM–4000/10
|
2500
4000
|
10
10
|
0,4
0,4
|
4,6
6,4
|
25
33,5
|
5,5
5,5
|
1
0,9
|
TM–6300/10
|
6300
|
10
|
0,4
|
9,0
|
46,5
|
6,5
|
0,8
|
TSZ–160/10
|
160
|
10
|
0,4
|
0,7
|
2,7
|
5,5
|
4
|
TSZ–250/10
TSZ–400/10
|
250
400
|
10
10
|
0,4
0,4
|
1,0
1,3
|
3,8
5,4
|
5,5
5,5
|
3,5
3
|
TSZ–630/10
TSZ–1000/10
TSZ–1600/10
|
630
1000
1600
|
10
10
10
|
0,4
0,4
0,4
|
2,0
3,0
4,2
|
1,3
11,2
16,0
|
5,5
5,5
5,5
|
1,5
1,5
1,5
|
Kuchlanishi 35 kV dan yuqori transformatorlar
Turi
|
Snom, MVA
|
CHulg‘am kuchlanishi, kV
|
Isroflar, kVt
|
Uqt, %
|
Isalt %
|
YuK
|
PK
|
ΔPsalt
|
ΔPqt
|
TMN–1000/35
|
1
|
35
|
0,4
0,69
6,3
11
|
2,1
2,1
2,1
2,1
|
12,2
12,2
11,6
11,6
|
6,5
6,5
6,5
6,5
|
1,4
1,4
1,4
1,4
|
TMN–1600/35
|
1,6
|
35
|
0,4
0,69
6,3
11
|
2,9
2,9
2,9
2,9
|
18
18
16,5
16,5
|
6,5
6,5
6,5
6,5
|
1,3
1,3
1,3
1,3
|
TMN–2500/35
|
2,5
|
35
|
0,69
6,3
11
|
–
4,1
4,1
|
–
23,5
23,5
|
6,5
6,5
6,5
|
1
1
1
|
TMN–4000/35
|
4
|
35
|
6,3
11
|
5,6
5,6
|
33,5
33,5
|
7,5
7,5
|
0,9
0,9
|
TMN–6300/35
|
6,3
|
35
|
6,3
11
|
8
8
|
46,5
46,5
|
7,5
7,5
|
0,8
0,8
|
TMN–6300/35–73UZ
|
6,3
|
35
|
11
|
9,25
|
46,5
|
7,5
|
0,8
|
TDNS–10000/35
|
10
|
36,75
|
3,15
6,3
10,5
|
12
12
12
|
81
80
80
|
14
8
8
|
0,75
0,75
0,75
|
TDNS–16000/35
|
16
|
36,75
|
6,3
10,5
|
17
17
|
85
85
|
10
10
|
0,7
0,7
|
Kuchlanishi 110 kV dan yuqori transformatorlar
Turi
|
Snom, MVA
|
CHulg‘am kuchlanishi, kV
|
Isroflar, kVt
|
Uqt, %
|
Isalt %
|
YuK
|
PK
|
ΔPsalt
|
ΔPqt
|
TMN–2500/110
|
2,5
|
110
|
6,6; 11
|
5,5
|
22
|
10,5
|
1,5
|
TMN–6300/110
|
6,3
|
115
|
6,6; 11; 16,5
|
10
|
44
|
10,5
|
1
|
TDN–10000/110
|
10
|
115
|
6,6; 11; 16,5; 22; 34,5
|
14
|
58
|
10,5
|
0,9
|
TDN–16000/110
|
16
|
115
|
6,6; 11; 16,5; 22; 34,5
|
18
|
85
|
10,5
|
0,7
|
TDN–25000/110
|
25
|
115
|
38,5
|
25
|
120
|
10,5
|
0,65
|
TDN–40000/110
|
40
|
115
|
38,5
|
34
|
170
|
10,5
|
0,55
|
TDN–63000/110
|
63
|
115
|
38,5
|
50
|
245
|
10,5
|
0,5
|
|