«ASBOBSOZLIK ZAVODI» uchun berilgan boshlang‘ich ma’lumotlar

«ASBOBSOZLIK ZAVODI» uchun berilgan boshlang‘ich ma’lumotlar
1-jadval
№
|
Sexlarning nomlanishi
|
Pn
|
Kt
|
cosφ
|
Ps.yor
|
kt.yor
|
tgφ
|
F
|
kVt
|
Vt/m2
|
m2
|
1
|
1-termik boʻlim
|
880
|
0.71
|
0,7
|
12
|
0,8
|
1,02
|
630
|
2
|
Tayorlash sexi
|
450
|
0.4
|
0,7
|
12.4
|
0,8
|
1,02
|
1350
|
3
|
Severliniy
|
560
|
0,35
|
0,6
|
14.3
|
0,95
|
1,33
|
135
|
4
|
Sexplashek
|
600
|
0,75
|
0,8
|
12
|
0,85
|
0.75
|
3105
|
5
|
Sex metchikov
|
360
|
0,7
|
0,8
|
9.1
|
0,85
|
0.75
|
2997
|
6
|
Taxtani qayta ishlash sex
|
100
|
0,6
|
0,8
|
12.4
|
0,95
|
0.75
|
900
|
7
|
Tamirlash mexanika sexi
|
520
|
0,4
|
0,75
|
12.4
|
0,95
|
0.88
|
567
|
8
|
2-termik boʻlim
|
580
|
0,71
|
0,85
|
11
|
0,95
|
0,61
|
1093.5
|
9
|
Sinov stansiyasi
|
150
|
0,7
|
0,8
|
10.4
|
0,95
|
0,75
|
1316.25
|
10
|
Temirchilik sexi
|
1100
|
0,5
|
0,6
|
15.6
|
0,95
|
1.33
|
668.25
|
11
|
Ombor
|
190
|
0,4
|
0,65
|
14.
|
0,95
|
1.17
|
465.75
|
12
|
Zavod boshqarmasi
|
270
|
0,6
|
0,75
|
9.23
|
0,9
|
0.88
|
607.5
|
13
|
Nasosxona
|
330
|
0,65
|
0,7
|
12.4
|
0,95
|
1.02
|
526.5
|
14
|
Kompresor xona
|
1300
|
0,65
|
0,6
|
11
|
0,95
|
1.33
|
526.5
|
Jami:
|
7390
|
|
|
|
|
|
16148.25
|
1 -rasm. «Temir-beton buyumlari» korxonasi sexlarining bosh plani.
2.1. Hisobiy quvvatlarni aniqlash.
Zamonaviy sanoat korxonalarining elektr taminoti tizimini loyihalashda, yechilishi kerak bolgan murakkab texnik-iqtisodiy masalalarning asosini kutilayotgan elektr yuklamalarni togri aniqlash tashkil etadi. Elektr yuklamalarni hisobiy quvvatlarini hisoblash, har qanday elektr taminlash tizimini loyihalashda birinchi bosqich hisoblanadi. Elektr yuklamalarning hisobiy quvvatlarini aniqlash, elektr tizimiga sarf boladigan kapital mablaglar, rangli metallar sarfi, elektr energiyasi nobudgarchiligi va ekspluatatsiya xarajatlarini aniqlashi bilan belgilaydi.
Agar hisobiy quvvatni oshirib aniqlansa, kapital mablaglarni ortishiga, tanqis bolgan elektr qurilmalar va otkazgichlarni tola imkoniyat darajasida ishlamasligiga va elektr energiyasining nobudgarchiligini oshishiga sabab boladi. Yuklamani kamaytirib aniqlash esa, elektr qurilmalarini tez ishdan chiqishiga, ayrim agregatlarning ish unumdorligini kamayishiga, elektr taminoti tizimida nobudgarchiliklarni oshishiga, elektr energiyasi sifat korsatgichlarini yomonlashishiga va elektr taminoti tizimining ishonchliligini kamayishiga olib keladi. Shuning uchun kutilayotgan yuklamalarni togri aniqlash, elektr taminoti tizimini optimal loyihalashtirishning asosiy omilidir.
Hisobiy aktiv quvvat sifatida shunday davomli ozgarmas yuklama qabul qilinadiki, uning tasiridan otkazgich haroratining oshishi yoki izolyatsiyaning issiqlikdan eskirish darajasi, kutilayotgan ozgaruvchan yuklamadagiga ekvivalent boladi.
Hisobiy yuklamalarni aniqlashda quyidagi vaziyatlarga etibor berish kerak:
- sex va korxonalarning yuklamalar grafiklari, vaqt otishi bilan texnologik jarayonni takomillashishi natijasida tekislanib boradi;
- ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va mexanizatsiyalash, elektr energiya sarfini oshishiga, yani elektr yuklamalarning ortishiga olib keladi;
- sanoat korxonalari elektr taminoti tizimlarini loyihalashda, ishlab chiqarishning kelajakdagi rivojlanishini, yani korxona elektr yuklamasini yaqin 20 yil mobaynida ortishini hisobga olish kerak.
Elektr taminoti tizimilarini loyihalashda kutilayotgan hisobiy yuklamalarni aniqlash uchun ishlatiladigan usullarni ikki guruhga bolib qarash mumkin.
Birinchisi, asosiy usullar guruhi bolib, hisobiy yuklama quyidagi korsatgichlar boyicha aniqlanadi:
- ornatilgan quvvat va talab koeffitsiyenti;
- ortacha quvvat va yuklamalar grafigining forma koeffitsienti;
- ortacha quvvat va hisobiy yuklamaning orta yuklamadan chetlashishi (statistik usul)
- ortacha quvvat va maksimum koeffitsiyenti (tartibga solingan diagrammalar usuli).
Ikkinchisi, yordamchi usullar guruhi bolib, hisobiy yuklamani topishda quyidagi korsatgichlar asos qilib olinadi:
- mahsulot birligiga togri keladigan elektr energiyasining solishtirma sarfi;
- korxona maydonining 1 m2 yuzasiga togri keladigan elektr yuklama miqdori.
U yoki boshqa usulni tanlash, hisoblash usulining joiz xatoliliga qarab belgilanadi. Yaxlitlashtirilgan hisoblashlarda, sex istemolchilarining umumiy ornatilgan quvvatlaridan foydalaniladigan usullar ishlatiladi. Ayrim elektr istemolchilarning malumotnoma malumotlariga asoslangan holda, yuqoridagi usullar bilan hisoblash nisbatan aniq deb sanaladi.
Hisobiy yuklamani ornatilgan quvvat va talab koeffitsienti boyicha aniqlash taxminiy usul bolib, xomaki hisoblashlarda va umumkorxona yuklamalarini aniqlashda ishlatilishini tavsiya etiladiganligi sababli, ushbu amaliy mashgulotda korsatilgan usuldan foydalanamiz:
- sexning hisobiy aktiv quvvati:
bu yerda, Pn - ornatilgan nominal quvvat (elektr istemolchilarning texnik pasportida korsatilgan quvvat), (kVt);
- mazkur guruh istemolchilari uchun talab koeffitsiyenti (qiymati malumotnomadan olinadi).
- sexning hisobiy reaktiv quvvati:
bu yerda, ning qiymati ga mos keladi. - guruh iste’molchilari uchun ma’lumotnomadan olinadigan quvvat koeffitsiyenti.
- guruh istemolchilari joylashgan sex maydonining yuzasi:
bu yerda, a sex yuzasining eni, (mm); b - sex yuzasining uzunligi, (mm);
M sex yoki zavodning masshtabi.
- sexning yoritishiga ketadigan hisobiy aktiv quvvat:
bu yerda, - ishlab chiqarish maydonining 1 m2 yuzasini yoritishiga ketadigan solishtirma quvvati, (Vt/m2);
- mazkur guruh istemolchilari uchun yoritishiga ketadigan talab koeffitsiyenti (qiymati malumotnomadan olinadi).
- sexning tola quvvati:
- sexning hisobiy quvvat koeffitsiyenti:
- sexning hisobiy reaktiv quvvat koeffitsiyenti:
Misol tariqasida, amaliy mashgulot uchun berilgan boshlangich malumotlarga tayangan holda, Sement omborini hisobiy quvvatlarini korib chiqamiz.
- sexning hisobiy aktiv quvvati:
- sexning hisobiy reaktiv quvvati:
- sexning yoritishiga ketadigan hisobiy aktiv quvvat:
- sexning tola quvvati:
- sexning hisobiy quvvat koeffitsiyenti:
- sexning hisobiy reaktiv quvvat koeffitsiyenti:
Xuddi shu tartibda, qolgan sexlar uchun hisobiy yuklamalarni aniqlab, jadval korinishiga keltiramiz va natijalarini 2-jadvalga kiritimiz.
|