Payvandlash tranformatorlarini tarmoqqa parallel ulash

Payvandlash tranformatorlarini tarmoqqa parallel ulash
Katta payvandlash tokini hosil qilish zarur bo'lsa, masalan, cho'yanni qizdirib payvandlashda, elektrodlar bog'lami bilan payvandlash va hokazo hollarda, shuningdek, yetarli quvvatga ega bo'lgan tran formator bo'lmagan kezlarda parallel ulangan kichkina quvvatli transformatorlardan foydalanish mumkin. ul bo lar ula ula arallel ishlashga faqat bir turli transformatorlarni ulash mumkin. Chunki bunday hollarda parallel ishlashi uchun zaru asosiy shart, ya'ni salt yurish kuchlanishining teng bo lishi baja riladi. Bunga esa transformatsiyalash koeffitsiyentlar bo lgandagina erishish mumkin bir xil Transformatorlarni tarmoqga parallel ulash sxemasi rasmda ko'rsatilgan. Ttransformatorlarning birlamchi chug`amlar ta'minlash tarmog'ining bir xil afazalariga ulanishi shart. Ikkilamchi chulg`amlar vaqtning har qaysi daqiqasida bir hil qutbda bo`ladigan klemma a-a va b-b lar vositasida ulanadi. Klemmalarning bir jufti (b) biriktirgich-ajratgich Gr tutashtirilganidagina ulanadi. Biriktirgich-ajratgichga payvandlash postidan tortilgan sim ulangan.
Biriktirgich-ajratgich Gr ajratilganida T, va T, transformator- larning birlamchi chulg'amlari tarmoqqa alohida-alohida ulanadi va ularning rejimi oldindan sozlab olinadi. So ngra, biriktirgich- ajratgich Gr ni tutashtirib transformatorlar parallel ishlashga ula nadi. Transformatorlar bitta korpusli qilib tayyorlangan bo lsa, klemmalar (a) o'zaro bevosita ulanadi.
3.5-rasm. Payvandlash transformatorlarini parallel ulash:
A, B, C –O`zgaruvchan tok tarmog`ining fazalari; T1; T2- payvandlash transformatorlari; Dr1, Dr2, drossellar; Gr- biriktirgich ajratgich; In1, In2 - har qaysi transformator uchun nominal toklar; Inp – parallel ulashda tok; Un- parallel nominal kuchlanish
Tarmoqqa parallel ulanganda payvandlash zanjiridagi kuchlanish bitta payvandlash transformatorining ikkilamchi kuchlanishga , tok esa har qaysi transformatordan o`tadigan toklar yig`indisiga teng bo`ladi.
Eriydigan elektrod bilan yoyli dastaki va himoya gazlari muhitida payvandlash uchun to`g`rilagichlar.
Payvandlash to`g`rilagichlaridan asosan himoya gazlari muhitida va yoyli dastaki payvandlashda juda keng ko`lamda foydalaniladi.
Himoyalovchi gazlarda suyuglanadigan elektrod bilan payvandlash jarayoni, odatda, katta payvandlash tokida olib boriladi (300 A dan katta). Bu holda payvandlash yoyining VATi, ay- niqsa CO2 gazda payvandlashda, o'sib boradigan bo'lib qoladi. Demak, yoyning turg'un yonishi uchun ta'minlovchi manba qat- tiq VAT ga ega bo lishi lozim. ВДГ to`g'rilagichi (3.2-jadval) shunday tavsifga ega. Ular yoy bilan dastaki payvandlash uchun to`g`rilagichdagi kabi asosiy konstruktiv elementlarga ega. Bular uch fazali transformator va to`g`rilagichlar blokidir. Payvandlash tokini boshqarish uchun to`yinuvchi drossel qo`llangan. Metallning sachrashlarini kamaytirish uchun payvandlash zanjiriga qo`shimcha drossel ulangan, bu drossel induktivligini pog`onali o`zgartirish uchun qayta ulagichga ega. Bu payvandlash rejimoni tanlash imkoniyatini kengaytiradi.
Eriydigan elektrod bilan yoyli dastaki payvandlash uchun to`g`rilagichlarning texnik tavsifi
3.2-jadval
|