Mavzu Kuchlanishi 1 kV gacha bo’lgan kuch elektr jihozlari releli himoyasi

|
Mavzu Kuchlanishi 1 kV gacha bo’lgan kuch elektr jihozlari releli himoyasi
|
bet | 39/85 | Sana | 08.02.2024 | Hajmi | 6,42 Mb. | | #153069 |
Bog'liq 1 Mavzu Relel h moya xaq da umum y tushuncha Reja38 Mavzu Kuchlanishi 1 kV gacha bo’lgan kuch elektr jihozlari releli himoyasi
Reja;
1 Kuchlanish 1 kV gacha bo’lgan qurilmalar
2 Elektr zanjirining barcha elementlari
Kuchlanish 1 kV gacha bo’lgan qurilmalarda QT toKini hisoblash Berilgan qiymatlarga ko‘ra QT toklarini hisoblashning bir qancha usullari mavjud. Odatda, ta’minlovchi manba cheksiz quwatga ega hisoblanadi. Bu shart shu vaqtda kuchga egaki, qachon pastlatuvchi, qisqa tutashishni ta’minlayotgan transformatorning o‘matilgan quwati quyidagi shartni bajarsa, ya’ni St < 0.025s, (2.29) bunda, Sc — ta’minlovchi tizim quwati. Shunga ko‘ra transformator yuqori tarafidagi kuchlanish va pastki tarafidagi QT ning davriy tashkil etuvchisining amplitudasi qiymatlari o‘zgarmay qoladi.
Elektr zanjirining barcha elementlari — aktiv va induktiv qarshiliklar kuch transformatorlari, kabel va havo liniyalari, 10—15 metr va undan uzun shinalar, ko‘p chulg‘amli tok transformatorlari avtomatik uzgich g‘altaklari, rubilniklar, avtomatik uzgichlar o'tish kontaktlari, ayniqsa, nimstansiya komplekti transformatorlarining razemlari va boshqalar ekvivalent almashuv sxemasiga kiritiladi. Dastawal, qiymatlar o‘z birliklarida sxemaga kiritilgan holda hisob-kitob olib boriladi, chunki bu elementlar kataloglarda o‘z qiymatlarida berilgan bo‘ladi. Agar transformatsiya koeffitsiyenti berilmagan bo‘lsa, kuchlanishlar 127, 230, 400, 525, 690 voltlaming o‘rtacha qiymati qabul qilinadi. Barcha elementlar qarshiligi ana shu o‘rtacha kuchlanish Usr hh 8a keltiriladi.
Natijaviy aktiv r Z , induktiv xE va to‘la zE qarshiliklar qiymatlari quyidagicha aniqlanadi: bunda, rt, xt - pastlantiruvchi transformatorlaming aktiv va induktiv qarshiliklari; gsh, xsh ~ shina o‘tkazgichni aktiv va induktiv qarshiliklari; rtt. xtt ~ tok transformatori birlamchi chulg‘ami aktiv va induktiv qarshiliklari; gab,xab — kabelning aktiv va induktiv qarshiliklari; xs — o'rtacha kuchlanishga keltirilgan tashqi ta’minlovchi zanjirdan pastlatuvchi transformatorgacha bo‘lgan induktiv qarshiliklar yig‘indisi.
1 kvn — yuqori kuchlanish tomonidagi qisqa tutashgan tok. QT toki davriy tashkil etuvchisining harakatidagi qiymati teng (Usr qiymatini hisobga olgan holda) (2.32) Agar ta’minlovchi manba quwati pasaytiruvchi transformator quwatidan 50 barobar katta bo‘lsa,. Xs qarshiligini hisobga olmasa ham bo‘ladi.
QT davrida o'tkazgichlar ham qiziydi va ular qarshiliklarini qiymati ortib boradi, ya’ni bunda, r — 9 оharoratdagi nuqtasigacha bo‘lgan o‘tkazgich qarshiligi; t — o‘zgarmas koeffitsiyent (mis uchun /=22.5, aluminiy uchun /=6); t — QT vaqti; q — o‘tkazgich ko‘ndalang kesimining yuzasi. QT tokini aniqroq qiymati quyidagicha topiladi: QT ning zarbaviy toki qiymati (2.34) formulasidan topilndi. So‘nish koeffitsiyenti Ku ni 2.5-rasmdan X/R orqali yoki quyidagi formula orqali aniqlanadi: (2.33) U. (2.34) j— -O.OL/ Ir = 4 l k yIk K ,= ( \ + e *■) vaqt doimiyligi. 68 Nimstansiyalardagi kuchlanish 1000 V gacha bo‘lgan elektr qurilmalariga xususiy ehtiyoj qurilmalari kiradi. Bunday zanjirlarda ham eng katta qiymatli uch fazali QT da vujudga keladi. Fazalar qarshiligi har xil bo‘lgan hollarda, hisobiy formulalarga qarshiligi kam fazalami kiritish kerak.
Ehtiyoj zanjiri transformatori ikkilamchi chulg'ami fazasining aktiv qarshiligi rjT ni aktiv yuklovchi isroflar orqali yoki quyidagi formuladan aniqlash mumkin: 'k~~r2 T.NOM bunda, It nom ~ ikkilamchi chulg‘amdagi faza tokining nominal qiymati. It nom St nom va Usr orqali ifodalasak, гт= - ф - ^ (2.36) T.NOM bunda, St.nom — transformatoming nominal quwati.
Unda xususiy ehtiyoj transformatorining to£la qarshiligi quyidagi formula bilan ifodalanadi: ' * - 3 U*r 100 STNOM induktiv qarshilik esa X ^ Z y Vj* Induktiv qarshilik havo liniyalari uchun 0,3 Om/km, kabel uchun 0,07 Om/km deb qabul qilingan. Miqdori kam bo‘lganligi uchun shinalar induktiv qarshiliklarini hisobga (2.37) (2.38) 69 olmasa bo‘ladi. Maksimal tok uzgichlari nominal toki 50 A gacha bo‘lganda qarshiligi q=2 MOm ni tashkil qilsa, toki 1000 A va undan ortiq bo‘lganda esa bu qarshilikni hisobga olish shart bo‘lmay qoladi.
Boshqia elementlar (rubilnik kontaktlari, avtomatlari) qarshiliklari spravochniklardan olinadi. Amaliy hisob-kitoblarda bu qarshiliklar inobatga olinmasligi mumkin.
|
| |