"ISTOK" ishlab chiqarish ENHAT si

5.5. "ISTOK" ishlab chiqarish ENHAT si
Ishlab chiqaruvchi - "Spetssistemы" ilmiy-ishlab chiqarish markazi,
Vitebsk sh., Belarusiya Respublikasi.
Sanoat ENHAT "ISTOK" etkazib berish yoki iste’mol qilish, energiya
resurslarini nazorat qilish va taqsimlash (suv va suv bilan elektr va issiqlik
energiyasi, gaz, suv, bosimli havo va boshqalar) ning multinodal savdo-
texnik hisobini tashkil qilish uchun mo‘ljallangan. ASQUE sanoat va
energetika korxonalari, qishloq va uy-joy kommunal xo‘jaligi korxonalarida
qo‘llanishi mumkin.
"ISTOK" ENHAT yonilg‘i-energetika, material va xom ashyo iste’molini
hisobga olish qurilmalari va tizimlariga zamonaviy talablarga javob beradi.
"Istok" ning AMR joriy iqtisodiy zaxiralari, shuningdek ochib: asosiy
energiyani hisobga olish va boshqaruv xizmati faoliyati avtomatlashtirishni
108
ta’minlaydi, korxonaning tashkiliy va texnik tuzilishi, energiya va ish vaqti,
elektr kabellari yukini kamaytiradi:
- korxonaning tashkiliy va texnik tuzilishi muvofiq energiya oqimlari
tarqalish real tasvirni ko‘rish uchun;
- turli usullari va operatsion sharoitida energiya kompaniyasi ob’ektiv va
to‘g‘ri tahlil amalga oshirish;
- to‘g‘ri nazorat va har bir alohida foydalanuvchiga qadar saqlab belgilaydi;
- ishlab chiqarish birligi boshiga energiya iste’moli maxsus standartlari
ob’ektiv hisoblab beradi.
"ISTOK" ENHAT tarkibiy qismlarining texnik xususiyatlari.
Sanoat ENHAT "ISTOK" ikki bosqichli qurilish sxemasini amalga oshiradi,
birinchi bosqichda o‘lchash tizimlari (IS) o‘rnatiladi. IClar odatda umumiy
ishlaydigan algoritm bilan birlashtirilgan birlamchi o‘lchov konvertorlari
(PIP) va raqamli hisoblash qurilmalari to‘plamidir. IClar ushbu holatni
tavsiflovchi (vaqt va suv bilan elektr energiyasi, elektr energiyasi, gaz,
issiqlik energiyasi, issiqlik energiyasi, issiqlik energiyasi, va hokazo).
Ikkinchi bosqichda, axborotni real vaqtdan to‘playdigan va qayta ishlaydigan
zaxira master (asosiy energiya muhandisi) shaxsiy kompyuteriga
(kompyuteriga) asoslangan kompyuter tizimi ishlatiladi. Ixtisoslashtirilgan
dasturiy
ta’minotdan foydalanish energiya jarayonlarini maksimal
samaradorlik mezonlari bo‘yicha optimallashtirishga imkon beradi va
natijada texnik va iqtisodiy ko‘rsatkichlarni yaxshilaydi. "ISTOK" ASKI:
- iste’mol qilinadigan yoqilg‘i-energetika resurslarini istalgan iste’molchidan,
har qanday aniq ishlab chiqarishdan, shuningdek tuzatuv tashkilotlarining
109
ishtirokisiz tizimni ko‘paytirishni hisoblashni tashkil etishga imkon beruvchi
moslashuvchan o‘lchash vositasi;
- tizimning o‘lchash texnik vositalaridan, avariyali bo‘lmagan xotiradan
foydalanish avtonomiyasi;
- har bir tugunga, hisobga olish guruhining va kanalining operativ
imkoniyatlari;
- yonilg‘i, energiya, material va xom ashyo iste’molini uzluksiz hisoblashni
ta’minlaydigan ichki diagnostika vositasi;
- Foydalanuvchiga qulay foydalanuvchi interfeysi va zamonaviy dizayn.
Birinchi darajadagi ENHAT "ISTOK".
Umumiy shakldagi birinchi darajadagi ENHAT "Istok" uchta IS asosida
quriladi:
1. ISTOK-S summatori va ISTOK-K kontrollerlari asosida energiya hisobini
IE (boshqa energiya manbalari) hisobga oladi..
2. ISTOK-TM konvertori asosida issiqlik energiyasining suv va bug‘, gaz,
bosimli havo, suv va boshqalar bilan IC hisobini.
3. Harorat, bosim va haroratni nazorat qilish organlari. "ISTOK-R"
regulyatori bazasida.
Elektr energiyasi hisobga olish (PIP impulsli chiqishi yordamida boshqa
energiya manbalari).
Ushbu IS "ISTOK-C" va "ISTOK-K" ma’lumotlar yig‘ish boshqaruvlari
(DCC) asosida qurilgan.
110
5.5.2-rasm. Elektr energiyasini hisoblash uchun 48 kanalli o‘lchash tizimini
yaratishning misoli.
Masofaviy uzatish impuls chiqish signallari ega PIP ma’lumot yig‘ish uchun
KSD "ISTOK-K". KSD "ISTOK-K"16 kirishkanallarni va mustaqil qabul
qilish, qayta ishlash va uning soat va kunga, va darhol elektr iste’moli
tomonidan buzildi kiruvchi axborot saqlash taqdim etiladi ichki test kanali,
bor, o‘rtacha 3 daqiqa davomida.
Ichki qurilgan soatlar, operatsion vaqt va ta’minot zanjiri xato sharoitlar vaqt
nazorat qilish imkonini beradi. Soatiga 192, va kundalik yilda - - 14
kungacha ajralmas zaxira kuch, u siz bir yarim soatlik bo‘lakchalari uchun
buxgalteriya har kanalida to‘plangan ma’lumotlarni saqlash imkonini beradi.
summator "ISTOK-C" RAC ""ISTOK-K" ni yanada modernizatsiya va yangi
element asosida amalga oshiriladi.
Issiqlik energetikasining suv va bug‘, gaz, bosimli havo, suv bilan IC hisobga
olish. 27.12.2000 yil 1394-sonli guvohnoma; Davlat raqami RB 03 10
111
121400 raqamli davlat reestri. Ushbu IS "ISTOK-TM" konvertori asosida
qurilgan.
"ISTOK-TM" konvertori bug‘ (to‘yingan va qizdirilgan), isitish suvi,
gazni o‘lchash, siqilgan havo va h.k sanoat, energetika, transport va qishloq
xo‘jaligi korxonalarida ishlatiladi.
Ko‘p kanalli o‘lchash nuqtalaridan tashqari konverter "ISTOK-TM"
ning algoritm (to‘rt gacha) hisobga olish guruhlarini tashkil etish va yagona-
kanal o‘lchash nuqtalari foydalanish uchun beradi. YAgona-kanal ro‘yxatga
ball ommaviy yoki hajmi oqimini o‘lchash uchun, elektr miqdorini, karbonat
angidrid va azot gazlarni foiz mazmunini o‘lchash, harorat, bosim, bosim
nazorat qilish uchun foydalanish mumkin. guruh hisob o‘lchash kanallar yoki
alohida dizayn parametrlarini tasodifiy birikmasi va quvur oziqlantirish bilan
yopiq tizimda issiqlik va oqim miqdori to‘liq hisob beradi.
"ISTOK-TM" konvertori quyidagi chiqish signallariga ega bo‘lgan har
qanday o‘lchov o‘tkazgich (PIP) bilan birgalikda ishlatiladi:
1. 1-20 mA oralig‘ida birlashgan tok signali; 0-5 mA; 4-20 mA;
2. GOST 6651-84 bo‘yicha NSF tipidagi TCM yoki TSP bilan qarshilik
ko‘rsatish;
3. 0-1000 Gs chastota diapazonida chastota-impuls signallari (vorteks va
turbinalar 4. o‘lchov parametrlarining birliklarida normalizatsiyalangan
ketma-ketlik qiymati bilan impuls-chastotali signallarga ega bo‘lgan oqim
o‘lchagichlar va boshqa PIDlar).
"ISTOK-TM" konvertori:
1) DT signallarini o‘lchash uchun kirish kanallari (termokontrol kanallarini
hisobga olmasdan) - 12 dona;
112
2) Termorezistorlarni ulash uchun kirish kanallari - 3 dona;
3) chastotalar yoki impulslar sonini o‘lchash uchun kirish kanallari - 2 dona;
4) bir nechta hisobga olish nuqtasi (bug‘, issiq suv, gaz, siqilgan havo) - 4
dona.
5) yagona kanalli hisoblash punktlari - 16 dona;
6) hisobga olish guruxi - 4 dona.
Konverter "ISTOK-TM" quyidagilarni ta’minlaydi:
- To‘g‘ridan-to‘g‘ri harorat, bosim, o‘rta va sovutish suyuqligi issiqlik
energiyasini massa oqim o‘lchaydi va hisoblaydi;
- Kirish uzatish parametrlari har qanday turi va PDP xususiyatlari dasturlash,
punktlari soni (tugunlari) o‘lchash, signal va shartnoma qadriyatlar, yozishni
sxemalar, bir qator PDP bosim tomchi qabul ma’lumotlarga turli subbands
avtomatik kaliti bilan ikki PDP differensial bosim foydalanish uchun
boshqalar;
- saqlash va ko‘rsatadi, barcha hisoblangan davr uchun parametrlari: o‘tgan
billing davr uchun, hisob-kitob davri uchun, joriy va (63 kun chuqurlikda)
avvalgi kun uchun (255 soat chuqurlikda) joriy va oldingi soat davomida
joriy qiymatlari, ( 1 oy);
- ruxsatsiz kirish qarshi himoya qilish va quvvat bir vaqt, bir cheklangan umr
va quvvat tiklanadi ish avtomatik yangilash uchun o‘chirilgan xotirasida
mavjud bo‘lgan barcha ma’lumotlarni saqlab qolish;
- qayta tiklash va kuch uzluksiz yoki elektr uzluksiz yoki shartnoma uchun
olingan so‘nggi PDP qadriyatlar muvaffaqiyatsizlikka davomida ma’lumotlar
to‘plash;
113
- tegishli PDP belgilangan maksimal va minimal qadriyatlar chiqishi da
ko‘rsatilgan (dasturlashtirilgan) maksimal yoki harorat, bosim minimal
qiymatlari va oqim o‘qishlar haqida o‘rta va issiqlik miqdori hisoblash;
- favqulodda xabarlar va boshqa ko‘plab tasvir ekranga va ishlab chiqarish
to‘g‘risidagi test natijalari masalasi bilan funktsional birliklar avtomatik
sinov.
ENHAT qozon "ISTOK" qozon algoritm jarayonlarini optimallashtirish
va xolisona hokazo tahlil qilish va tejash, energiya resurslari uchun qabul
qilingan texnik va tashkiliy echimlarni, optimal qozon birligidan baholash va
real vaqtda maksimal samaradorligini mezonlar bo‘yicha nazorat qarorlar
chiqaradi hisoblangan va x.k.
Is ning bug‘ qozon e apparat qurilish IS; DKVR; "Manba TM" Konverter
asosida GM real vaqtda kamida 14 asosiy parametrlarini, bir o‘lchash beradi.
foiz Continuous ulfatlarim ortiqcha havo nisbati tezkor test natijalari bilan
belgilanadi.
"Istok" ENHAT qozonxonasining ishlatilishi quydagi asosiy parametrlarni
hisoblash bilan kombinatning ishlashini real vaqt rejimida boshqarishga
imkon beradi:
- Qozonning issiqlik quvvati - Q
j
(gkal/ch);
- doimiy qoldiqni hisobga olgan holda qozonxonaning bug‘lanish quvvati -
D*ch (kg /ch);
- Qozonxonaning issiqlik quvvati uzluksiz shamollatishdan yo‘qolishi - r
ch
(Gkal/ch);;
- tozalash suvi bilan issiqlik yo‘qotilishi %;
- chiqadigan gazlar bilan isib ketish - q
2
, %;
114
- Kimyoviy bosim ostida issiqlik yo‘qotilishi;
- Atrof muhitga issiqlik yo‘qolishi - q
5
, % ;
- "brutto" foydali ish koeffitsienti -
- h k
br
, %;
- uzluksiz shamollatishda foydali ish koeffitsienti - h *k
br
, %;
- shartli yoqilg‘ini soatlik sarflanpshi - V
chusl
, kg u.t./Gkal ;
- 1 Gkal issiqlik ishlab chiqarish uchun o‘ziga xos yonilg‘i iste’moli - V
gkal
usl
,
kg u.t./Gkal.
O‘lchagan parametrlar soni qozonxonaning dizayniga qarab o‘zgarishi
mumkin, harorat, bosim va boshqalar. IS "ISTOK-R" regulyatori asosida
qurilgan.
"ISTOK-R"
mikroprotsessorli
programmali
sozlagichi
isitish,
ventilyasiya va havoni tozalash tizimlarida, issiq suv bilan ta’minlashda,
shuningdek, texnologik jarayonlar (harorat, bosim, oqim va h.k.), sovutish
oqimi oqimlarining avtomatik sozlash uchun mo‘ljallangan. Eng yaxshi
tartibga soluvchi qonunlarga muvofiq ta’sir qiladi.
"ISTOK-R" tekshiruvi quyidagi chiqish signallari bilan har qanday PIP bilan
birgalikda ishlatiladi: birlashgan tok signallari: 0-20 mA va GOST 6651-84
bo‘yicha TSM tipidagi TCM qarshiligi.
"ISTOK-R" regulyatori quyidagilarni ta’minlaydi:
- To‘rtta o‘lchash kanali (IQ) orqali to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘lchash va harorat va
(yoki) bosimlarni hisoblash;
- ikki mustaqil nazorat teshiklarini (qo‘zg‘aluvchilar - 220 V, 0,1-2 A)
ustidan avtomatik yoki qo‘lda boshqarish.
- har qanday kombinatsiyadagi har qanday algoritmlarni va nazorat qilish
sxemalarini oddiy va qulay dasturlash;
115
- PIP zanjirlarning ochiq yoki qisqa tutashuvini ko‘rsatish (masalan, qarshilik
termometrini);
- sozlanadigan parametrning yuqori va pastki chegara shovqinlarini
belgilangan qiymatdan oshganda signalizatsiya qilish;
- barcha joriy va programlanadigan parametrlarni aks ettirish; taqvimni (son,
hafta, oy, yil) va "soat" ni saqlash;
-avtonom va tarmoq rejimlarida ishlash;
- Quvvat yopilganda axborotni uzoq muddatli saqlash; ish rejimlarining
masofadan boshqarish uchun serial interfeysi orqali kompyuter bilan aloqa
qilish va boshqalar.
|