-rasm - Intellektual muhadislik tizimlari

|
Intellektual muhadislik tizimlari
|
bet | 4/22 | Sana | 19.06.2024 | Hajmi | 2,61 Mb. | | #264495 |
Bog'liq Neft sanoatida gazlar sarflarini avtomatlashtirish
1.0-rasm Tutun gazi stendini tahlil qilish
Haqiqiy yondirgichlar odatda quyidagi grafikga o'xshash tarzda ishlaydi. Havo/yonilg'i nisbatlarini oshirish bilan bog'liq xarajatlar qo'shimcha kislorod va azotni isitish uchun sarflangan energiyadir. Havo/yonilg'i nisbati pasayganda, to'liq yonish va ifloslanish hosil bo'lishidan kelib chiqadigan yo'qotishlar tez o'sib boradi.
Har qanday o'choq dizayni uchun umumiy yo'qotishlarni minimallashtirish va shu bilan daromadni maksimal darajada oshirish uchun raqobatdosh ta'sirlarni muvozanatlashtiradigan maqsadli havo / yoqilg'i nisbati mavjud. Yuqoridagi grafikdan ko'rinib turibdiki (vertikal o'qda shkala yo'qligiga e'tibor bering), gaz yoki suyuq yoqilg'i yoqilg'isi odatda nazariy havoning 105% dan 120% gacha bo'lgan joyda ishlagan holda yo'qotishlarni muvozanatlashtiradi. Bu odatda 5% dan 20% gacha ortiqcha havo bilan ishlash deb ataladi.
1.2 Gazlar sarfi nisbatini o'lchash vositalari va datchiklari
1.1-rasm (SG100-D MULTI 4 IN 1) MASOFAVIY GAZ DETEK SG 100-D
Seriyali aqlli issiq almashtiriladigan statsionar ko'p gazli detektor bo'lib, o'rnatishdan keyin texnik xizmat ko'rsatish oson. Bir birlikda doimiy monitoring uchun 4 ta gazni kuzatishi mumkin. IECEx, ATEX sertifikatlari bilan portlash darajasi Ex db IIC T6 mutlaqo xavfsiz darajasiga yetadi. Magnit tayoq dizaynida tayyorlangan, portlash joylarida menyu navigatsiyasini qilish xavfsiz va oson.
Yuqori aniqlik va ishonchli
15 yil davomida gazni aniqlash bo'yicha ixtisoslashgan, dunyodagi birinchi brend sensorlaridan foydalangan holda, yuqori aniqlikda, aniqlash natijasi uchinchi sinov tashkiloti tomonidan tasdiqlangan. va qulay texnik xizmat ko'rsatish uchun modulli gaz kamerasi.
Modulli havo kamerasi tuzilishi, butun mashinani qismlarga ajratishning hojati yo'q, faqat havo kamerasi qismini almashtirish kerak
Zavod kalibrlashiga qaytishning hojati yo'q, plagin va o'yinning haqiqiy amalga oshirilishi
Ikki kalitli magnit novda dizayni, qopqoqni ochishning hojati yo'q, har qanday portlashdan himoyalangan hududda detektorning joyida texnik xizmat ko'rsatishi va ishlashiga erishish uchun
Masofaviy monitoring
24 soat doimiy monitoring, ma'lumotlar real vaqtda ko'rsatilad
IA sinfidagi ichki xavfsizlik portlashdan himoyalangan elektron dizayni, xavfsiz va ishonchli
Shu bilan birga, asbob xalqaro IECEx, ATEX va Xitoyning portlashdan himoyalangan uchta sertifikatiga ega.
Ex db IIC T6 Gb /Ex db ia IIC T6 Gb /Ex da db ia IIC T6 Gb gacha portlashdan himoyalangan sinf
Himoya darajasi IP66/IP67 ga yetadi
Yilni ko'rinish, oddiy va foydalanuvchilarga qulay o'rnatish
Butun mashinaning og'irligi 1,4 kg va o'rnatish oson
Oddiy va qulay o'rnatish, to'liq aksessuarlar, faqat simlarni o'tkazgandan so'ng tuzatilishi kerak, odatdagidek foydalanish mumkin
O'rnatish usullarining xilma-xilligi
Devorga o'rnatilgan turdagi, to'g'ridan-to'g'ri devorga o'rnatilgan, real vaqtda monitoring
Quvur liniyasiga o'rnatilgan quvur turi, ichidagi gaz konsentratsiyasini kuzatish
Tashqi namuna olish pompasi va trubkasi bilan bog'langan oqim turi yopiq maydonda gaz konsentratsiyasini o'lchaydi
Ma'lumotlarni uzatishning xilma-xilligi
Standart 4-20mA oqim signali, RS485 raqamli signal, 1 ta o'rni signali chiqishi
Ixtiyoriy 2 guruh o'rni signallari, kuchlanish 1 ~ 5V, standart Xart
Ixtiyoriy LORA, 4G va boshqa simsiz uzatish usullari (ixtiyoriy)
Ma'lumot uzatish ulanishi
Ma'lumotni kompyuterga uzatish uchun kompyuter dasturlari bilan o'rnatilishi mumkin, ishchilar ma'lumotlarni masofadan nazorat qilishlari mumkin.
|
| |