volt kuchlanishli bir fazali tarmoq

|
volt kuchlanishli bir fazali tarmoq
|
bet | 4/4 | Sana | 17.02.2024 | Hajmi | 273,96 Kb. | | #158155 |
Bog'liq Maksimal yuklama reja
I oqim uchun formula (A - amper):
I = P /
Bu erda P - elektr to'liq yuk (uning belgilanishi ushbu qurilmaning texnik pasportida ko'rsatilishi kerak), Vt - vatt;
U - tarmoq kuchlanishi, V (volts).
Jadvalda elektr jihozlarining standart yuklari va ular tomonidan iste'mol qilinadigan oqim (220 V) ko'ratilgan.
Elektr jihozi
|
Quvvat iste'moli, Vt
|
Hozirgi kuch, A
|
Kir yuvish mashinasi
|
2000 – 2500
|
9,0 – 11,4
|
Jakuzi
|
2000 – 2500
|
9,0 – 11,4
|
Elektr polni isitish
|
800 – 1400
|
3,6 – 6,4
|
Statsionar elektr pishirgich
|
4500 – 8500
|
20,5 – 38,6
|
Mikroto'lqinli pech
|
900 – 1300
|
4,1 – 5,9
|
Idish yuvish mashinasi
|
2000 - 2500
|
9,0 – 11,4
|
Muzlatgichlar, muzlatgichlar
|
140 - 300
|
0,6 – 1,4
|
Elektr go'sht maydalagich
|
1100 - 1200
|
5,0 - 5,5
|
Elektr choynak
|
1850 – 2000
|
8,4 – 9,0
|
Elektr qahva qaynatgich
|
6z0 - 1200
|
3,0 – 5,5
|
Sharbat chiqargich
|
240 - 360
|
1,1 – 1,6
|
Toster
|
640 - 1100
|
2,9 - 5,0
|
Mikser
|
250 - 400
|
1,1 – 1,8
|
Soch quritgich
|
400 - 1600
|
1,8 – 7,3
|
Temir
|
900 - 1700
|
4,1 – 7,7
|
Chang yutgich
|
680 - 1400
|
3,1 – 6,4
|
Muxlis
|
250 - 400
|
1,0 – 1,8
|
Televizion
|
125 - 180
|
0,6 – 0,8
|
Radio jihozlari
|
70 – 100
|
0,3 – 0,5
|
Yoritish moslamalari
|
20 – 100
|
0,1 – 0,4
|
Tel yadro qismi, mm 2
|
Supero'tkazuvchilar yadro diametri, mm
|
Mis o'tkazgichlar
|
Alyuminiy o'tkazgichlar
|
Hozirgi, A
|
Quvvat, V
|
Hozirgi, A
|
quvvat, kVt
|
|
0,50
|
0,80
|
6
|
1300
|
|
|
|
0,75
|
0,98
|
10
|
2200
|
|
|
|
1,00
|
1,13
|
14
|
3100
|
|
|
|
1,50
|
1,38
|
15
|
3300
|
10
|
2200
|
|
2,00
|
1,60
|
19
|
4200
|
14
|
3100
|
|
2,50
|
1,78
|
21
|
4600
|
16
|
3500
|
|
4,00
|
2,26
|
27
|
5900
|
21
|
4600
|
|
6,00
|
2,76
|
34
|
7500
|
26
|
5700
|
|
10,00
|
3,57
|
50
|
11000
|
38
|
8400
|
|
16,00
|
4,51
|
80
|
17600
|
55
|
12100
|
|
25,00
|
5,64
|
100
|
22000
|
65
|
14300
|
|
Rasmda siz 220 voltli tarmoqqa bir fazali ulanish bilan uyning elektr ta'minoti uchun qurilmaning diagrammasini ko'rishingiz mumkin.
Rasmda ko'rsatilganidek, barcha iste'molchilar tegishli mashinalarga va hisoblagichga, keyin esa bardosh beradigan umumiy mashinaga ulanishi kerak. umumiy yuk uyda. Oqim keltiradigan kabel barcha ulangan maishiy texnika yukiga bardosh berishi kerak.
Quyidagi jadvalda 220 volt kuchlanishdagi kabelni tanlash uchun turar-joyning bir fazali ulanishi uchun yashirin simlar ko'rsatilgan.
Jadvalda ko'rsatilganidek, yadrolarning kesimi ham u tayyorlangan materialga bog'liq.
Quvvat uchun kesmani hisoblash
Ishlab chiqarish uchun kvartirada ishlaydigan elektr jihozlarining barcha ko'rsatkichlarini qo'shish kerak. Kabeldagi elektr yuklarni hisoblash faqat ushbu operatsiyadan keyin amalga oshiriladi.
Kabelning kesimini kuchlanish bo'yicha hisoblash
Teldagi elektr yuklarini hisoblash majburiy ravishda o'z ichiga oladi. Elektr tarmoqlarining bir nechta turlari mavjud - 220 volt uchun bir fazali, shuningdek, 380 volt uchun uch fazali. Kvartiralarda va turar-joy binolarida, qoida tariqasida, bir fazali tarmoq ishlatiladi, shuning uchun hisoblash jarayonida buni hisobga olish kerak. bu daqiqa- kesmani hisoblash uchun jadvallarda kuchlanish ko'rsatilishi kerak.
Xulosa
Sanoat korxonalari va tashkilotlari bir necha elektr stansiyalari o’z ichiga oluvchi energiya tizimidan elektr energoya oladi. Elektr energiya stansiyalaridan generator ishlab chiqargan elektr energiyasi elektr nimstansiyasi, turli kuchlanishdagi elektr uzatish linyasi (EUL) va tortuv nimstansiyalari orqali uzatilishi haqida ko`rib chiqdik.
Foydalanilgan adabiyotlar ro`yhati.
1.www.hozir.org
2.www.uz.wekipedia.org
3.www.myshared.ru
|
| |