14 – amaliy mashg‘ulot Transformatorlarni tokli kesim himoyasi parametrlarini hisoblash

|
14 – amaliy mashg‘ulot Transformatorlarni tokli kesim himoyasi parametrlarini hisoblash
|
Sana | 10.02.2024 | Hajmi | 344,56 Kb. | | #154307 |
14 – amaliy mashg‘ulot
Transformatorlarni tokli kesim himoyasi parametrlarini hisoblash
Xisoblashni boshlash uchun dastlab 0,4 kV tomonda 3 fazali qisqa tutashuvning tokini hisoblashimiz kerak, buning uchun bizning holatimizda himoyalangan liniyaning barcha elementlarining qarshiligini hisoblaymiz - bu KL-10 No 2. bo’yicha
Himoyalangan liniyaning uchun uning sxemasini tuzamiz.
Rasm1 hisoblash sxemasi
Hisoblash sxemasidan kelib chiqqan holda uning almashish sxemasini chizib olamiz
Rasm2 almashtirish sxemasi
Hisoblash belgilangan birliklarda amalga oshiriladi. Ekvivalent elektron elementlarning faol qarshiliklari hisobga olinmaydi. Agar kabel uzunligi katta bo'lmasa, unda bu kabel uchun qarshilikni e'tiborsiz qoldirish mumkin.
3.1 Tizimning qarshiligini aniqlang:
Bu yerda:
Uc-10.5kV o’rtacha kuchlanis (qisqa tutashuv tokini hisoblash uchun1-1 jadvalga muvofiq mos keladigan qiymatlar tanlab olinadi)
3.2. kabelning qarshiligini aniqlaymiz;
Хк=1/n* Худ.*L=1/1*0,121*0,3=0,0363 Ом;
Bu yerda:
Худ.=0,121 Ом/км -Худ.=0,121 Ом/км rusumidagi kabelning solishtirma qarshiligi (ishlab chiqarish zavodining xarakteristikasi bo’icha)
n-kabel o’tkazgich simlari soni
L-himoyalanayotgan kabelning uzunligi, km
Hisoblashdan ko'rinib turibdiki, kablening qarshiligining qiymati muhim emas va qisqa tutashuv toklarini hisoblashda kabel qarshiligini e'tiborsiz qoldirish mumkin edi.
3.3. ikki chulg’amli Transformatorning YK tomonidagi qarshilikni aniqlaymiz:
3.4. Ekvivalent almashtirish sxemasidagi barcha qarshiliklarni hisoblab, umumiy qarshilikni aniqlaymiz:
ХΣ=Хс+Хк+Хтр-ра=0,53+0,0363+11,025=11,59Ом
3.5. Transformatorda shikastlanish sodir bo'lganda, YK tomondagi uch fazali qisqa tutashuv tokini aniqlaymiz:
3.6. Himoyaning birlamchi ishlash tokini hisoblaymiz:
Bu yerda
Kотс-коэффициент отстройки
3.7 Transformatorning magnitlanish qismidagi tokni aniqlaymiz
Ic.з2=Котс.*Iном.*Кбр.=1,1*23,12*5=127,16 А;
Bu yerda:
Kбр = 3-5 magnitlanish tokining tashlash koeffitsienti
Nominal tok uchun eng yuqori himoya ish tokini olamiz
Iс.з.1=575,37 > Iс.з.2=127,16. Bo’lganda – 575,37 А qabul qilamiz
3.8. relening ikkilamchi ishchi tokini aniqlaymiz:
Bu yerda:
Ксх.= 1 – qachonki tok transformatorining ikkilamchi chulg;amidagi chiqshlat “to’liq yulduz” sxemada ulanganda.
nт =100/5- transformator tokining transformatsiyalash koeffitsienti.
3.9. Biz 2 fazali qisqa tutashuv holati uchun, uch rele uchun himoyaning sezgirlik koeffitsientini aniqlaymiz. Agar sizning himoyangiz ikkita rele uchun qilingan bo'lsa, unda siz ham mos ravishda 0,5 ga ko'paytirishingiz kerak, himoya sezgirligi uchta rele davriga nisbatan 2 baravar kamayadi.
Кч – qiymati Elektr uskunalarini ishlatish qoidalari(3.2.2 bo’lim 8-qoida) bo’yicha >2 qiymatda bo’lishi talab etiladi.
3.10. tokli kesimning ishlash vaqtini tanlaymiz:
Bunday holda, joriy uzilish vaqtni kechiktirmasdan, bir zumda ishlaydi, ya'ni t=0 sek.
4. Maksimal tokli himoya qilish uchun sozlamalarni hisoblash (MTX)
0,4 kV kuchlanishli elektr motorlarini o'z-o'zidan ishga tushirish mumkinligini hisobga olgan holda, maksimal oqim muhofazasi maksimal mumkin bo'lgan ish oqimidan o'chirilishi kerak.
4.1. Maksimal ishchi tokni hisoblaymiz:
Bu yerda:
Kз=1,1 – transformatorning haqiqiy yuklanishida yani yuklanish 55% bo’lgan holat uchun, shuning uchun 1,1 qiymatini qabul qilamiz.
4.2 Himoyaning birlamchi ishci tokini hisoblaymiz:
Bu yerda:
Kн.- Ishonchlilik koeffitsiyenti, 1,1 qiymatini qabul qilamiz;
Kв.- qaytish koeffitsienti, 0,935 qiymatini qabul qilamiz;
Kсзп-umumlashtirilgan yukning elektr motorlarini o'z-o'zidan ishga tushirish koeffitsienti; agar vosita o'z-o'zidan ishga tushirish moslamasi bilan jihozlanmagan bo'lsa, 1,2÷1,3qiymatni qabul qilamiz.
4.3 Quyidagi shart bajarilishi kerak bo'lsa, 0,4 kV tomonidagi kirish himoyasidan o'chirishni amalga oshiramiz:
Iс.з>Кн*Iс.з.пред=1,2*27=32,4 А < 38,8 A (shart bajariladi);
Bu yerda:
Кн=1,2-1,3 –ishonchlilik koeffitsiyenti
Iс.з.пред. = 27 А zavod tomonidan taqdim etilgan sozlash jadvalidan olingan) - H / N tomoniga keltirilishi kerak bo'lgan 0,4 kV tomonidagi kirish ish toki.
Ko'rib turganimizdek, 0,4 kV kuchlanishli himoyalardan o'chirish sharti bajarildi.
4.4. himoyaning ikkilamchi ishchi tokini hisoblaymiz:
Ксх.= 1 tokli kesimning hisobiy analogi asosida tanlab olinadi
sezgirlik koeffitsienti eng kam qulay sharoitlarda sinovdan o'tkazilishi kerak. Ushbu misolda, ∆ / Y-11 o'rashlari bo'lgan transformator uchun eng yomon holat 0,4 kV tomonida bir fazali yer bilan qisqa tutashuv holati ko’rilgan.
0,4 kV tomonidagi bir fazali qisqa tutashuv toki amalda uch fazali qisqa tutashuv tokiga teng, Ish.c.(1) ~ Ik.c.NN(3), buning sababi shundaki. bu transformatorlar deyarli teng bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri va nol ketma-ketlik ulanishlariga ega.
Batafsilroq, 0,4 kV tomonida neytral olib tashlangan (Y / Y-0 va ∆ / Y-11) yulduz-yulduz va uchburchak yulduzli o'rash sxemalari bo'lgan transformator uchun maksimal tokli himoya qilishning sezgirligini tekshirish masalasi. Yuqorida ko'rib chiqildi: "MTX transformatorining koeffitsient sezgirligini hisoblash misollari.
Y / Y-0 va ∆ / Y-11 transformatorlarining 0,4 kV tomonida bir fazali qisqa tutashuvlar bilan 6 (10) kV tomonidagi Maksimal tokli himoya qilish relesidagi nominal toklarni aniqlash formulalari 2-3-jadvalda keltirilgan. [L3. 165-bet].
4.5. Transformatordan keyin bir fazali qisqa tutashuv bilan o'rnidagi tok 2-3-jadvalda keltirilgan formula bo'yicha aniqlanadi [L3. 165-bet]:
4.6 Transformatordan keyin bir fazali qisqa tutashuv uchun sezgirlik relesini 1-4 [L1 formulasi bo'yicha aniqlaymiz. p.19] uchta releli to'liq yulduz uchun:
(shart bajariladi)
Elektr uskunalarini ishlatish qidalari bo’yicha MTXning sezgirlik koeffitsienti >1.5 bo’lishi lozim
4.7 MTX ning ishlash vaqtini tanlaymiz
MTX himoyalanishning tanlab ishlashi uchun oldingi himoyalarning javob berish vaqtidan chetga chiqish kerak, bu holda u 0,4 kV tomonda kirish avtomatik tizim bo'lib, uning javob vaqti tсз.пред.= 0,3 сек.
Tanlovchanlikning vaqt oralig’ini ∆t=0,3 сек. Deb qabul qilamiz
Natijaviy Maksimal tokli himoyaning ishlash vaqti quyidagi formul bilan aniqlanadi:
tср = tсз.пред.+ ∆t = 0,3+0,3 = 0,6 сек
5. O’ta yuklamadan himoya parametrlarini hisoblash
Ish holatida , transformator 55% yuklanganligi sababli, transformator faqat nominal quvvatning 10%ida o’ta yuklanishi mumkin.
5.1 o’ta yuklamadan himoyaning birlamchi ishlash tokini hisoblaymiz:
Bu yerda:
Kотс – коэффициент отстройки, принимается — 1,1;
Kв- qaytish koeffitsiyenti 0.935 qabul qilamiz
5.2. o’ta yuklamadan himoyaning ikkilamchi ishlash tokini hisoblaymiz:
|
| |