Sovuq sinovni ishga tushirish

|
Sovuq sinovni ishga tushirish
|
bet | 30/54 | Sana | 19.01.2024 | Hajmi | 0,59 Mb. | | #140978 |
Bog'liq «navoiyazot» aj «tasdiqlayman»-fayllar.org12.7.1.5. Sovuq sinovni ishga tushirish
1.5.1 qurilmalarni ishga tushirish
1) Sovutgichda qurilmalar quruq bo'lishi kerak, barcha kirish klapanlari yopiq bo'lishi lozim.
2) Oldindan sovutish tizimining normal ishlashini, shuningdek tozalash tizimini tekshiring.
3) C611002 ning chiqich qismiga oraliq sovitgichlarni ulanishini ta’minlang, so‘ngra tashqariga chiqarish liniyasining antipompajli klapanini oching.
4) Oraliq tashqariga chiqarishda, shudring nuqtasini o'lchash moslamasidan foydalanib, sovutgichdagi havodagi namlik miqdorini o'lchash kerak, shuningdek sovutgich trubkalari chiqishidagi shudring nuqtalarini ham o‘lchash lozim. -65 ° C dan past haroratlarda, o‘tkazuvchi havo klapanlari, shuningdek, sovituvchi qurilmalarning oraliq havo chiqaruv o‘lchov uskunalarini yoping.
5) C611001, C611002 chiqish bosimini sozlash, chiqish bosimini 1,05 MPa ga oshirish, barqaror ishlashni ta'minlash kerak.
6) Sovutish moslamasini gaz bilan ta'minlash uchun 611HV0800401 klapanini sekin ochish kerak.
7) 611HV0800401 klapanini oching va bir vaqtning o'zida bosimli turbodetandorni ishga tushiring.
8) 611HV08004 yuqori ustuniga etkazib berishda, chiqariB yuboriladigan azot uchun gaz droselli klapanini oching, keyin pastki ustundagi 611LV08001 suyuq havo klapanini sozlang, so‘ngra pastki ustundagi bosimga asoslanib, klapanni kerakli qiymatga oching. V309,
V310 ni oching va shamollating.
9) PICA2 ga muvofiq yuqori ustundagi nominal bosim 40 kPa bo'lishi kerak, 611HV08004 normal ishlashini tasdiqlang, keyin avtomatik ishga tushirishni amalga oshiring.
10) V03005 havosi tozalanishi uchun gaz klapanini asta-sekinlik bilan yoping, T611002ning suv sovutish ustunidagi V02005 sovutish klapaniga o'ting, shu bilan birga, C611001 sozlanishiga e'tibor qaratish kerak, chiqish bosimi barqaror bo'lishi lozim.
11) Yuqori va pastki ustunlardagi bosimni hisobga olgan holda, S611001, S611002 yuklanishini sozlang.
1.5.2 Bosimli turbodetanderni ishga tushirish.
1.5.2.1 Bosimli turbodetanderni ishga tushirishdan oldin tayyorgarlik
ishlari.
Kengaytirish moslamasida harorat ko'tarilgandan so'ng, kirish va chiqish klapanlarini yopish kerak, yo'naltiruvchi klapan ham yopiq bo'lishi kerak.
2) Kengaytirish qurilmasining kirish va chiqish klapanlari yopiq ekanligiga ishonch hosil qiling, shuningdek chiqishdagi kengaytiruvchining kirish va chiqish klapanlari ham yopiq bo'lishi kerak.
3) Favqulodda o'chirish klapani, yo‘naltiruvchi uskunalar yopiq bo'lishi kerak, ortga qaytaruvchi klapani to'liq ochiq bo'lishi kerak.
4) Qurilmalarning ulanishini tekshiring.
1.5.2.2 Ishga tushirish vaqtida mahkamlikka rioya qilish kerak, zichlab yopilgan holatda, havo bosimi kamida 0,45 MPa bo'lishi lozim.
1.5.2.3 Elektr dvigatelli moy stantsiyasining ishlashini tekshirish, moy nasosini ishga tushirish kerak.
1.5.2.4 Puflagichni ishga tushiring, qaytuvchi suvni klapanini, suv sovutgichini ulang, shundan so‘ng, moy haroratiga qarab, moy sovutgichni yoki elektr isitgichli moy idishini ulang.
1.5.2.5 DCS (Masofadan boshqarish tizimi) da ishga tushirish shartlari etarli ekanligini tasdiqlang.
1.5.2.6 Hududdagi kirish va chiqish klapanlarini, shuningdek, kengaytiruvchi qurilmalarning kirish va chiqish kpalanlarini oching.
1.5.2.7 Hududdagi kengaytirish qurilmalarning kirish klapanlarini, DCSda favqulodda o'chirish klapanini ochishingiz kerak, turbodetanderning aylanish tezligini nazorat qilish. Kengaytirish blokining aylanish tezligi minimal tezlikdan oshishi kerak.
1.5.2.8 DCSda kengaytiruvchi qurilmaning yo'naltiruvchi uskunalarini oching, qayruvchi klapanni yoping, bir vaqtning o'zida C611002 havo chiqishi klapanini va tezlikgini sozlang. Turbodetanderning ishga tushirish jarayonida chiqishdagi qurilmalarning asta-sekinlik bilan sozlanishiga yo‘l qo‘ymang, shu bilan birgalikda sovutish hajmining barqarorligini ta'minlash kerak.
1.5.2.9 Turbodetanderning o'z vaqtida tartibga solinmagan taqdirda, maksimal sovutish hajmi saqlab turish lozim, bunday holda SOPLAdan maksimal hajmda gaz o‘tadi, buning natijasida aylanish tezligini oshishiga yo‘l qo‘ymasli talab etiladi.
|
| |