§3.3 Kabellarni yerli trasheyalarda joylashtirish. Kabellarni

§3.3 Kabellarni yerli trasheyalarda joylashtirish. Kabellarni
transheyasiz joylashtirish
Transheyalarni qazish. Mustahkamlash qoplamalari bo‗lmagan
bo‗limlarda (asfaltlangan, ko‗prikli va shunga o‗xshashlar), daraxtzorlar
ekilmagan va har xil er osti obyekt va qurilmalar (kabellar, truba
o‗tkazgichlar va boshqalar) yuqorida qayd qilingan joylarda bo‗ldozyerlar
va transheya ekskavatorlarini qo‗llab mexanizasiyalashtirilgan usullar bilan
bajariladi (3.2.1 - rasm).
shahar cheti bo‗limlarida bir donali kabellarni joylashtirish maxus
kabel joylashtirish yuritmalari yordamida bajariladi, U pichoq ponasi bilan
to‗proqni qirqadi va siljitadi va bu hosil bo‗lgan yoriqqa kabel yotqiziladi.
Avtomobil va temir yo‗llarni kesib o‗tuvchi joylarda ochiq
(transheyani qazish) yoki yopiq (gorizontal parmalab teshish) usuli bilan
kabellar yotqiziladi.
Obyektlar tagidan kabellarni o‗tkazishda transheyani ochmasdan
gorizontal (teshish) parmalash usulida, zichlab yoki D-4601 turli
pnevmatik teshgich yordamida olib boriladi.
3.2.1-rasm. Kabel transpotyorida kabelni chuvtish.
42
Transheyani tayyorlash. Kabel transheyaning 700 mm chuqurligida
qaziladi. Ko‗cha, maydon, shossey va temir yo‗llarni kesib o‗tishda
joylashtirish chuqurligi 1 m gacha bo‗ladi. Joylashtirish chuqurligini 0,5 m
gacha kamaytirish, kabellarni bino ichiga kiritish va er osti obyektlarini
kesib o‗tishda, agar kabellar mexanik jarohatlanishdan himoyalangan
bo‗lsa (misol, quvurlar ichiga yotqizilgan bo‗lsa). Haydalanadigan еrlarda
6-10 kV liniyalar chuqurligi 1m dan kam bo‗lmagan holatda kabellar
yotqiziladi va bu holatda liniya usti ekin ekishda foydalanilishi mumkin.
10 kV li kabellar uchun transheya kengligi 300 mm dan kam
bo‗lmasligi kerak; ikkita kabel uchun 400 mm; ikki-uch kabellar uchun
500 mm; uchta-turtta kabellar uchun 630 mm; turtta-beshta kabellar uchun
800 mm. transheya tagini 10 kV gacha bo‗lgan bitta kabel yotqizilishida er
qazish mexanizmlarida bajarilganida (frezalar) keskichlar kengligi 150 mm
dan kam bo‗lmagan holda bajariladi. Kabellar orasidagi oraliqqa itoat
qilinmagan hollarda kabellar ishlatilishi mumkin bo‗lmagan darajada isib
ketishiga va bu kabelning ishdan chiqishiga olib kelishiga sabab bo‗ladi.
Transheya bo‗lim burilishlarida, kabellar bukilganida ularning izolyatsiyasi
jarohatlanmasligi kerak. Kabellarni bukilishi ruxsat etilgan radiuslari, 3.1-
jadvalda keltirilgan.
Kabellarni transheya ichida ulanish muftalariga ulash ishlarini
bajarish uchun, transheya bu еrlarda 2 m uzunlikda ikki kabel
yotqizilayotganida 1,5 m gacha har bir yonida yotgan mufta uchun 350
mm kenglikda bo‗ladi. Muftalarni transheya ichida shaxmat ko‗rinishda
joylashtiriladi.
Kabellarni joylashtirishdan oldin transheya nazoratdan o‗tkaziladi,
yo‗l joylarida harakatlantiruvchi narsalar, kabelning metal qoplamalarini
emiruvchi (sho‗r joylar, ohak, suv, to‗kilma to‗proqli, shlak yoki qurilish
chiqindilaridan tashkil topgan, 2 m dan yaqin joylashgan bo‗limlar,
so‗rilgan va chiqindi chuqurlari va h. k. aniqlanadi.
Bu joylarni nazorat qilish imkoniyati bo‗lmagan holatlarda kabel
boshqa toza to‗proqli, bosimsiz asbosementli quvurlarda, tashqi va ichki
qismi bitum birikmasi bilan yopilgan bo‗lishi kerak.
Kabel yotqizilgan transheyani ya‘ni neytral to‗proq bilan sepilishda
qo‗shimcha ikki tomonlama 0,5-0,6 m ga kengaytirilishi va 0,3-0,4 m ga
chuqurlashtirilishi kerak.
Transheyalarda joylashtirish moslama va mexanizmlar. Kabellarni
joylashtirish maxsus mexanizmlar, avtomobil, traktor, lebedkalar
yordamida,
barabanlarni
aylantirib
chuvalatuvchi
va
kabellar
harakatlanuvchi roliklar qo‗llanilib bajariladi (3.2.2 - rasm).
|