ENI-100 bosim datchiklarini bug` ishlab chiqarish tizimida qo'llash

|
ENI-100 bosim datchiklarini bug` ishlab chiqarish tizimida qo'llash
|
bet | 13/15 | Sana | 17.05.2024 | Hajmi | 2,83 Mb. | | #239918 |
Bog'liq Neft mahsulotlarini sathini, bosimini va temperaturasini avtomatik3.4. ENI-100 bosim datchiklarini bug` ishlab chiqarish tizimida qo'llash
Har qanday sanoat ishlab chiqarishining dolzarb vazifasi ishonchli va samarali uskunalardan foydalanishdir. Issiqlik elektr stantsiyalari bundan mustasno emas.
Texnologik jarayon suvni tayyorlash bosqichidan boshlanadi. Suv CHP faoliyatining asosiy manbai bo'lib, unga yuqori talablar qo'yiladi. Issiqlik elektr stantsiyasida elektr energiyasini ishlab chiqarishning asosiy kamchiligi suv qizdirilganda cho'kma hosil bo'ladigan qattiq cho'kma hosil bo'lishidir. Tizimni tozalash uchun barcha jihozlarni to'xtatish va demontaj qilish kerak bo'ladi. Va natijada isitiladigan ob'ektlarning elektr ta'minotidagi uzilishlar.
Qozonlarda shlaklar shakllanishiga yo'l qo'ymaslik uchun birinchi bosqichda suvni yumshatish kerak, ikkinchi bosqichda esa barcha turdagi aralashmalar va qo'shimchalardan tozalanishi kerak. Distillash (tuzsizlantirish) jarayoni quyidagilarni o'z ichiga oladi:
kengaytirish kameralarida (kengaytirgichlarda) o'ta qizdirilgan suvni adiabatik qaynatishda bug' hosil bo'lishi;
seperatorda sho'rlangan namlikdan bug'ni tozalash;
kondensatorlarda tozalangan bug'ning kondensatsiyasi.
Issiqlik elektr stansiyalarida suvni tozalashning asosiy xususiyati shundaki, u chuqur demineralizatsiyalangan suvni talab qiladi. Buning uchun ko'plab ko'rsatkichlarni tahlil qilishni o'z ichiga olgan aniq avtomatlashtirilgan uskunadan foydalanish kerak. TOU-80 termal tuzsizlantirish qurilmasining boshqaruv tizimi IEMda jarayonning samaradorligi uchun javobgardir (1-rasm).
Loyihada 4 ... 20 mA birlashtirilgan oqim signali va quyidagi parametrlarni boshqaruvchi suyuq kristall indikatorli 17 ta ENI-100 bosim datchiklari qo`llanilgan:
PSB-1 va PSB-2 (FT1 va FT2 pozitsiyalari) ga yuqori oqimli jetli pufakchali isitgichlarga suv oqimi tezligi;
IMV-1, IMV-2 bug'latgichlarining birinchi va ikkinchi qobiqlarining aylanma suv oqimi tezligi (FT3, FT4, FT5, FT6 pozitsiyalari);
3.7-rasm —TOU-80 bug` ishlab chiqarish tizimini avtomatlashtirish sxemasi
IMV-1 IMV-2 bug'latgichlarining ikkinchi korpusiga sovutish suvi oqimi (FT7 va FT8 pozitsiyalari);
IMV-1 IMV-2 bug'latgichlarini tozalash uchun suv sarfi (FT9 va FT10 pozitsiyalari);
IMV-1 IMV-2 evaporatorlarining distillat iste'moli (FT11 va FT12 pozitsiyalari);
GP-1, GP-2 bosh isitgichlariga bug' bosimi (PIT1 pozitsiyasi);
NEV-1, NEV-2 nasoslarining suv bosimi (PIT2 va PIT3 pozitsiyalari);
IMV-1b, IMV-2b bug'latgichlarining 18-bosqichidan assimilyatsiya bosimi (PIT4 va PIT5 pozitsiyalari).
BKN3-11 tipidagi valf (valf bloklari) bosim pasayishi (farq) sensorlari bilan birga o'rnatiladi (2 va 3-rasm).
BKN3-11 ventilli bloklari sensorlarni o'lchash jarayoniga ulash imkonini beradi, shuningdek, bir tomonlama ortiqcha bosim bilan ortiqcha yukni boshdan kechirmasdan ularni uzib qo'yadi. Bundan tashqari, valf bloki o'lchashni boshlashdan oldin sensorning ish kameralarida bosimni tenglashtirish va uning nol signalini boshqarish imkonini beradi.
|
| |