-jadval - Korxona bosh pasaytiruvchi podstansiyasining o‘rnatish joyini aniqlash sanoat korxonalariining pasaytiruvchi...

|
Korxona bosh pasaytiruvchi podstansiyasining o‘rnatish joyini aniqlash sanoat korxonalariining pasaytiruvchi podstansiylar
|
bet | 2/2 | Sana | 08.02.2024 | Hajmi | 24,22 Kb. | | #153464 |
Bog'liq KORXONA BOSH PASAYTIRUVCHI PODSTANSIYASINING O‘RNATISH JOYINI ANIQLASH4-jadval
|
Sexlarning nomlanishi
|
X
|
Y
|
Pum*x
|
Pum*y
|
R
|
a.ёр
|
1
|
Transmissiya sexi
|
11,6
|
20,4
|
8657,64
|
15225,50
|
3,98
|
|
2
|
Nasosxona
|
1,5
|
13,5
|
2042,85
|
18385,61
|
5,37
|
|
3
|
Quyuv sexi
|
34,3
|
20,3
|
43462,14
|
25722,49
|
5,18
|
|
4
|
Yig’ish sexi1
|
34,2
|
33,5
|
64718,31
|
63393,67
|
6,3
|
|
5
|
Bo’yash va ajratish sexi
|
40,6
|
9,4
|
31798,29
|
7362,17
|
4,0
|
|
6
|
Shesteren sexi
|
14,6
|
35,5
|
12072,44
|
29354,23
|
|
|
7
|
Zavod boshqarmasi zavodi
|
57,3
|
17,7
|
14780,59
|
4565,73
|
|
|
8
|
Yig’ish sexi 2
|
48,9
|
33,4
|
37848,81
|
258551,74
|
|
|
9
|
Markaziy ta’mirlash
|
26,3
|
10,8
|
7154,75
|
2938,07
|
|
|
10
|
Tanlash binosi
|
51,5
|
28,8
|
14765,84
|
8257,40
|
|
|
11
|
Motor sexi
|
41,9
|
39,5
|
50031,34
|
47165,58
|
|
|
12
|
Shtamp preslash binosi
|
44,8
|
20,7
|
36105,62
|
16682,73
|
|
|
13
|
Yordamchi moslama ombori
|
30,4
|
42,7
|
4151,56
|
5831,30
|
|
|
14
|
Oshxona
|
57,3
|
12,3
|
6748,71
|
1448,68
|
|
|
15
|
Kompressorxona
|
12,6
|
45,4
|
14232,07
|
51280,64
|
|
|
bu yerda, Pumi; xi; yi– i chi sexning umumiy hisobiy aktiv quvvati va uning geometrik markazining koordinatlari hisoblanadi.
Agar har xil sabablarga (texnologik, arxitekturaviy, ekologikvah.k) ko’ra, bosh pasaytiruvchi podstansiyani korxonaning yuklamalarining shartli markazi aniqlangan nuqtada o’rnatishning iloji bo’lmasa, uni tashqi elektr manbasi tomonga siljitish tasviya etiladi.
Agar korxona sexlariga elektr energiyasini tizimdan markaziy tarqatish punkti orqali uzatiladigan bo’lsa, uni o’rnatish joyini aniqlash dayuklamalarining shartli markazini hisoblash shart emas.Markaziy tarqatish punkti o’rnitanlanganda elektr energiyasini teskari tomonga uzatilishiga yo’l qo’ymaslik kerak.Bunday talab bajarilganda o’tkazgich materiallari tejaladi va elektr energiyasi nobudgarchiligi kamayadi.
Sex transformator podstansiyalarini iloji boricha iste’molchilar guruhiga yaqin joylashtirish zarur. Bundan tashqari podstansiyaning o’rnini tanlanganda, ishlab
chiqarish binosining shaklini, texnologik qurilmalarini joylashishini, sovitish
sharoitlarini, yong„indan xavfsizligini va ishlatiladigan elektr jihozlarining turlarini hisobga olish kerak bo„ladi.
Ko’p hollarda, podstansiyalar sex ichida, sex binosiga ichki yoki tashqi tomonidan biriktirilgan tarzda quriladi. Sanoat korxonalari elektr ta’minotida komplekt transformator podstansiyalari keng ishlatiladi.
Bunday komplekt transformator podstansiyalar zavod tomonidan to’la yig’ilgan holatda keltiriladi. Ular transformatorlar va komplekt taqsimlash qurilmalaridan tashkil topgan bo’lib, manzilga yetkazish oson, kam joyni egallaydi, hamda ta’mirlash ishlarini tezkorlik bilan bajarish mumkin.
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
Korxona bosh pasaytiruvchi podstansiyasining o‘rnatish joyini aniqlash sanoat korxonalariining pasaytiruvchi podstansiylar
|