Misol: Binodagi chekish xonasidan chiqarib yuboriladigan havo miqdorini aniqlash kerak. Xonaning ichki hajmi V=18 m3.
Echim

|
Misol: Binodagi chekish xonasidan chiqarib yuboriladigan havo miqdorini aniqlash kerak. Xonaning ichki hajmi V=18 m3.
Echim
|
bet | 21/69 | Sana | 21.02.2024 | Hajmi | 28,88 Mb. | | #159966 |
Bog'liq Вентиляция lotin5.2. Misol: Binodagi chekish xonasidan chiqarib yuboriladigan havo miqdorini aniqlash kerak. Xonaning ichki hajmi V=18 m3.
Echim: 1) 5.1 – jadvaldan chekish xonalarga taalluqli havo almashtirish karralikni topamiz n=10.
2) Xonadan chiqarib yuboriladigan havo miqdorini (5.10) formuladan aniqlaymiz
L=18·10=180 m3/soat
5.3. Misol: Binodagi sanitariya tarmoqlari xonasida 5 unitaz va 5 ta pissuar o‘rnatilgan. Xonadan chiqarib yuboriladigan havoning miqdorini aniqlash kerak.
Echim: 1) 5.1 -jadvaldan sanitariya tarmoqlari xonasida 1 ta unitazdan – 100 m3/soat va 1 ta pissuardan – 50 m3/soat tortish havo sarfi me’yorlangan.
2) Xonadan chiqarib yuboriladigan havo miqdorini (5.12) formuladan aniqlaymiz
L=100·5+50·5=750 m3/soat
YUqoridagi formulalarda:
Lu - xonaning hizmat ko‘rsatiladigan yoki ishchi zonasidan mahalliy so‘rma tizimlar orqali chiqarib yuboriladigan va texnologik ehtiyojlarda havoning sarfi, m3/soat;
Qo, Qt – xonadagi ortiqcha oshkora va to‘la issiqlik oqimi, Vt;
S – 1,2 kJ/(m3 0S)da teng havoning issiqlik sig‘imi;
tu -xonaning xizmat ko‘rsatiladigan yoki ishchi zonasidan mahalliy so‘rma tizimlar orqali chiqarib yuboriladigan va texnologik ehtiyojlar uchun havo harorati, 0S;
tx – xizmat ko‘rsatiladigan zonasidan tashqaridagi xonadan chiqarib yuboriladigan havoni harorati, 0S;
to – xonada beriladigan havoning harorati, 0S;
G – xonadagi namlikni ortiqlig‘i, g/soat;
du – xonaning xizmat ko‘rsatiladigan yoki ishchi zonasidan mahalliy so‘rma tizimlar orqali chiqarib yuboriladigan va texnologik ehtiyojlar uchun havoning tarkibiy namligi, g/kg
dx – xizmat ko‘rsatiladigan yoki ishchi zonasidan tashqaridagi xonada chiqarib yuboriladigan havoning tarkibiy namligi, g/kg;
do – xonada beriladigan havoning tarkibiy namligi, g/kg;
Iu – xonaning xizmat ko‘rsatiladigan yoki ishchi zonasidan mahalliy so‘rma tizimlar orqali chiqarib yuboriladigan va texnologik ehtiyojlar uchun havoning solishtirma entalpiyasi, kJ/kg;
Ix – xizmat ko‘rsatiladigan yoki ishchi zonasidan tashqaridagi xonada chiqarib yuboriladigan havoning solishtirma entalpiyasi, kJ/kg;
Io – xonada beriladigan havoning entalpiyasi, kJ/kg;
mz – xona havosida kiradigan zararli eki havfli portlovchi moddalardan har birining sarfi, mg/soat;
Ku, Ko – xonaning xizmat ko‘rsatiladigan yoki ishchi zonasidan mahalliy so‘rma tizimlar orqali chiqarib yuboriladigan va uning tashqarisidagi havodagi zararli yoki xavfli portlovchi moddalarning konsentratsiyasi, mg/ m3
Kx – xonada beriladigan havodagi zararli yoki havfli portlovchi moddalarning konsentratsiyasi mg/ m3
V – xonaning ichki hajmi, m3
A – xonaning maydoni, m2
n – havo almashinuvini me’yorlanadigan karraligi, 1/soat;
k – xona polining me’yorlangan 1 m2 ga oqimli havoni me’yorlanadigan sarfi, m3/soat m2;
m – 1 kishiga, 1 ishchi o‘ringa, 1 qatnovchiga yoki jihozlar birligiga oqib keladigan havoning me’yorlanadigan sarfi, m3/soat;
N – odamlar, ishchi o‘rinlari jihozlar, birligi
YUqorida keltirilgan formulalardan aniqlangan havo almashinuvini miqdorlaridan hisobiy deb eng katta miqdorli havo almashinuv qabul qilinadi.
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
Misol: Binodagi chekish xonasidan chiqarib yuboriladigan havo miqdorini aniqlash kerak. Xonaning ichki hajmi V=18 m3.
Echim
|