Qisqa tutashtirilgan rotorli asinxron motorni ishga tushirish usullari

|
Qisqa tutashtirilgan rotorli asinxron motorni ishga tushirish usullari
|
bet | 4/5 | Sana | 19.09.2024 | Hajmi | 33,48 Kb. | | #271676 |
Bog'liq Mavzu Ishlab chiqarishda qo‘llaniladigan elektromexanik sistemaQisqa tutashtirilgan rotorli asinxron motorni ishga tushirish usullari
Qisqa tutashtirilgan rotorli motomi bevosita elektr tarmog'iga ulab ishga tushirish mumkin. Bunday ishga tushirish jarayonining 05+1 sekund davom etuvchi dastlabki onlarida motor qisqa tuta- shish rejimida ishlab, uning toki (/b) nominalga nisbatan 5+10 marta katta bo‘ladi. Motoming bir necha sekund davom etuvchi ishga tushirish jarayoni tugashi bilan uning toki qarshilik momenti M (M ) ga binoan aniqlanuvchi / s = -pr1 gacha kamayadi. Shu sababli m ishga tushirish toki dastlabki qiymatining nominalga nisbatan 5+10 marta katta bo'lishi motor uchun xavfli emas. Lekin bunday motorlar elektr tarmog'iga ko‘p marta ulab-uzilsa (ulanish soni katta bo'lsa) u holda, motor /b tok ta’sirida haddan tashqari qizib ketishi mumkin. Shunga ko'ra, qisqa tutashtirilgan rotorh motorlar elektr tarmog'iga ulanish soni katta bo'lgan elektr yuritmalarda qo'llanilmaydi. Ayniqsa, katta quwath motorlar ishga tushirilganda Ib ning ta’sirida elektr tarmog'idagi kuchlanish U ni qiymati kuchlanish pasayishi A U kattaligi sababidan sezilarli darajada kamayib ketishi mumkin. Bunda, M ning U1 ga mutanosib bo'lganligi uchun,elektr tarmoqqa ulanib, ma’lum yuklamada ishlab turgan asinxron motorlaming sirpanishi ortib ketishi va, hatto, ba’zilari o‘z-o‘zidan to'xtab qohshi, kuchlanish tiklanishi bilan ulaming yana aylanib ketishi xavfi tug'iladi. Demak, motorni eng oddiy usul, ya’ni uni bevosita elektr tarmoqqa ulash bilan ishga tushirish, ayrim hollarda, mumkin bo'lmaydi. Qisqa tutashtirilgan rotorli motorni bevosita elektr tarmoqqa ulab, ishga tushirishda Pm < 5% Pim bo'lishi lozim. Hozirgi paytda bir necha ming kW quwatga ega bo'lgan motorlarni bevosita elektr tarmog'iga ulab ishlatish mumkin. Qishloq xo'jaligida va qurilishlarda ishlatiladigan asinxron motorlarini ko'pincha kichik quwatli tok manbalardan foydalanib ishga tushiriladi. Qisqa tutashgan rotorh motorni bevosita,elektr tarmog'iga ulab ishga tushirish imkoniyati bo'lmasa, u holda, 7b ning qiymati quyidagi usullar bilan kamaytiriladi.
Qisqa tutashtirilgan rotorli asinxron motor stator chulg'amini yulduz sxemasidan uchburchak sxemasiga o'tkazib ishga tushirish. Ma’lumki, qisqa tutashtirilgan rotorli motor statorining chulg'ami elektr tarmoqqa yulduz yoki uchburchak sxemasida ulanadi (2.32- rasm). Bunda, u yoki bu sxemaning qo'llanilishi stator chulg'amining faza kuchlanishiga va elektr tarmog'idagi fazalararo kuchlanish qiymatlariga bog'liq bo'ladi. Masalan, tarmoqdagi kuchlanish 380 V bo‘lib, motor pasportida keltirilgan kuchlanish 220/380 V, ya’ni uning fazasi 220 V kuchlanishga hisoblangan bo‘lsa, bu motorni yulduz sxemada ulash kerak. Bunda uning fazasiga Uf = = 220 V ga teng, ya’ni normal kuchlanish beriladi. Agar motoming fazasi 380 V kuchlanishga hisoblangan bo‘lsa, u holda, uni fazalararo kuchlanishi £/,= 380 V tarmoqqa uchburchak sxemasida ulash kerak. Bunda £/f = Up bo'ladi. Shunga ko'ra, uchburchak sxemasida ulanishi lozim bo'lgan motorni yulduz sxemasida ulash bilan ishga tushirilsa, uning fazasiga normal kuchlanishga nisbatan J3 marta kam kuchlanish berilgan bo'ladi. Natijada, elektr tarmog'idan motorga berilayotgan tokning qiymati 7; uchburchak sxemasidagiga nisbatan uch marta kamayadi va, demak, elektr tarmog'idagi kuchlanishning kamayishi, shu tarmoqqa ulanib ishlayotgan boshqa motorlar ishiga sezilarh darajada ta’sir ko'rsatmaydi.
Hozirgi paytda bu usuldan keng foydalanish maqsadida faza kuchlanishi 380 V hisoblangan, normal ish rejimda uchburchak sxemada ishlaydigan motorlar ko‘plab ishlab chiqarilmoqda.
|
| |