TOPRAKLAMA QURILMALARINI HISOBLASH

|
TOPRAKLAMA QURILMALARINI HISOBLASH
|
bet | 2/2 | Sana | 18.05.2024 | Hajmi | 4,84 Mb. | | #242389 |
Bog'liq hayot hafsizligi 2-amaliy-ish Bozorov-OybekTOPRAKLAMA QURILMALARINI HISOBLASH
Darsning maqsadi
Biror kishi jonli qismlar bilan aloqa qilganda nol sim bo'lmaganda yoki uzilib qolganda kerakli miqdordagi topraklama moslamalarini aniqlash.
Manba ma'lumotlari
Raqamning oxirgi raqami
talabalik guvohnomasi
|
0
|
Tuproq turi
|
Qora tuproq
|
р, Ом/м
|
65
|
Raqamning oxirgi raqami
talabalik guvohnomasi
|
6
|
Rn, Ом
|
20
|
Zn, Ом
|
3.2
|
ZH, Ом
|
1.8
|
RЗМ, Ом
|
50
|
l, м
|
3.0
|
d, м
|
0.07
|
t, м
|
2.5
|
ηз
|
0.75
|
Barcha variantlar uchun UФ = 220 В.
Bajarilgan ishlarning fotosuratlari:
O'z-o'zini tayyorlash uchun savollar:
1. Odamning elektr toki urishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar-
ka.
Bir kishiga elektr toki urishi darajasi quyidagilarga bog'liq
omillar:
1) oqim miqdori
2) oqim kuchlanishi
3) oqim ta'sirining Davomiyligi
4) inson tanasi orqali oqim yo'llari
5) inson salomatligi holati
1. Inson tanasining qarshiligiga qanday omillar ta'sir qiladi?
Inson tanasining qarshiligi terining holatiga, elektr zanjirining parametrlariga, fiziologik omillarga va atrof-muhit holatiga bog'liq.
2. Elektr toki inson tanasiga qanday ta'sir qiladi-
Elektr tokining inson tanasiga ta'siri turlari:
Termal-kuyish ko'rinishini, shuningdek qizib ketishni anglatadi
qon tomirlari;
Elektrolitik-qonning parchalanishida namoyon bo'ladi, fizik-kimyoviy tarkibdagi mavjud o'zgarishlarni keltirib chiqaradi;
Biologik-mushak tizimining normal ishlashini buzish, mushaklarning konvulsiv qisqarishini keltirib chiqaradi.
1. Elektr toki urishi turlari.
Elektr toki urishining quyidagi turlari mavjud:
1) elektr kuyishlari;
2) elektr belgilari;
3) terini metalllashtirish;
4) elektroftalmiya;
5) mexanik shikastlanish.
1. Sensorli kuchlanish nima? Kesish paytida kuchlanishdan himoya qilish choralari.
Sensorli kuchlanish-bu odam bir vaqtning o'zida tegib turgan oqim zanjirining ikkita nuqtasi orasidagi kuchlanish.
Elektr inshootlarida teginish kuchlanishini kamaytirish uchun potentsiallarni himoya tenglashtirish amalga oshiriladi. Elektr potentsiallarini tenglashtirish tizimining himoya ta'siri shundan iboratki, elektr ta'minoti avtomatik ravishda uzilgunga qadar buzilish holatida, odam bir vaqtning o'zida tegishi mumkin bo'lgan barcha o'tkazuvchan qismlarning (ochiq va uchinchi tomon) potentsiallari tenglashtiriladi.
Himoya potentsialini tenglashtirish odatda boshqa ehtiyot choralari bilan birgalikda qo'llaniladi, masalan – avtomatik o'chirish bilan.
2. Oqim inson hayoti uchun xavfli deb hisoblanadimi? Inson tomonidan seziladigan har qanday oqim hayot uchun xavfli hisoblanadi.
Inson tomonidan seziladigan minimal o'zgaruvchan tok taxminan 0,6-1,5 ma (o'zgaruvchan tok 50 Gts) va 5-7 ma DC ni tashkil qiladi;
Ruxsat etilmaydigan chegara-bu shunday kuchning minimal oqimi, unda odam allaqachon Iroda kuchi bilan qo'llarini oqim qismidan uzishga qodir emas. O'zgaruvchan tok uchun bu taxminan 10-15 ma, doimiy uchun — 50-80 ma;
Fibrilatsiya chegarasi 100 ma atrofida o'zgaruvchan tok (50 Gts) va 300 ma doimiy oqim deb ataladi, uning ta'siri 0,5 s dan ortiq bo'lsa, yurak mushaklarining fibrilatsiyasini keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu chegara bir vaqtning o'zida odamlar uchun shartli ravishda halokatli hisoblanadi.
3. Turli tarmoqlarga ikki kutupli teginish.
Ikki kutupli teginish-odamning ikki fazaga tegishi. Bunday holda, odam orqali o'tadigan oqim chiziqli kuchlanish bilan belgilanadi.
4. Uskunaning himoya topraklamasi qanday maqsadda va qanday o'rnatiladi, qaysi tarmoqlarda ishlatiladi?
Himoya topraklama maqsadi uskunaning metall qismlarida erga nisbatan kuchlanishni xavfsiz qiymatga tushirishdir
kuchlanish ostida, lekin elektr inshootlarining buzilishi tufayli kuchlanish ostida bo'lishi mumkin.
Himoya topraklama elektroustan - ki korpusini topraklama elektrodiga yoki topraklama liniyasiga ulash orqali amalga oshiriladi. Bunday holda, har bir qurilma alohida filialga ega bo'lishi kerak.
Himoya topraklama izolyatsiya qilingan neytral bilan 1000 V gacha bo'lgan uch fazali uch simli tarmoqlarda va har qanday neytral rejim bilan 1000 V va undan yuqori kuchlanishli tarmoqlarda qo'llaniladi.
1. Nol simni (sxemalar, formulalar) qayta topraklama maqsadi.
Qayta topraklama normal rejimda ham, nol sim uzilib qolganda ham fazani korpusga yopishganda, nol sim va nolga teng uskunaning erga nisbatan kuchlanishini kamaytirishga imkon beradi.
2. Bosqichli kuchlanish nima deyiladi? Qadam kuchlanishidan himoya choralari.
Bu erga ulangan narsaning yonida turgan odamning oyoqlari o'rtasida u bilan aloqa qilmasdan paydo bo'ladigan kuchlanish. Bu ob'ekt va undan bir oz masofada joylashgan nuqta orasidagi elektr energiyasining farqiga teng. Unga ta'sir qiluvchi asosiy omillar - bu erning qarshiligi (topraklama tarmog'i) va o'tkazgich orqali oqadigan oqim.
Qadam kuchlanishidan himoya qilish uchun dielektrik botlarda yoki galoshlarda yoki "g'oz qadamida" "qadam" kuchlanish zonasida harakat qilish kerak - yurayotgan oyoqning tovoni, erdan tushmasdan, boshqa oyoqning barmog'iga yopishtirilgan. Siz taglikni er yuzasidan yirtib tashlay olmaysiz va oyoq uzunligini tikadigan qadamlar qo'yolmaysiz. Yalang'och simlarga 8 metrdan kam masofada yaqinlashish taqiqlanadi, agar himoya vositalari mavjud bo'lsa, bunday harakatlarni bajarishga ruxsat beriladi.
Bajarilgan ishlar bo'yicha xulosa.
Amaliy ish davomida, odam jonli qismlar bilan aloqa qilganda, inson tanasiga etkazilgan zararni minimallashtirish uchun zarur bo'lgan topraklama moslamalari sonini hisoblash amalga oshirildi. Biror kishiga zarar etkazishning bir nechta variantlari ko'rib chiqildi: elektr moslamasini qayta topraklama bilan va bo'lmasdan, odam oqim o'tkazuvchi qismga yorilish joyiga va undan keyin tegishi.
Korxonalarning bosh rejasiga qo'yiladigan talablar, dasturchining qulay ishlashini ta'minlash shartlari ko'rib chiqildi, shuningdek, xavfsizlik savollariga javob beradigan elektr xavfsizligining nazariy qismi ko'rib chiqildi.
|
| |