Magnit zanjirning taxminiy hisobi - bet 15

eA=Emgunohōt,eB=Emgunoh(ōt−1200),
eBILAN=Emgunoh(ōt−2400) =Emgunoh(ōt+1200).
Agar uch fazali sinxron generatorning har bir o'rashiga alohida qabul qilgich ulangan bo'lsa, biz uchta mustaqil ishlaydigan bir fazali davrdan iborat bo'lmagan uch fazali tizimni olamiz. Bir fazali davrlarning har biri oddiygina faza deb ataladi. xulosalar
generator sariqlari A, B, C (elektr energiyasini qabul qiluvchi uchuna,b,c) boshlanishlar deb ataladi vaX,Y,Z(qabul qiluvchilar uchunx,y,z) mos ravishda tugaydi. Jeneratör sariqlarining boshlari va uchlari orasidagi kuchlanish UAX=UA,UBX=UB,UCX=UCyoki qabul qiluvchilarning boshlanishi va oxiriUa, Ub,Ucfazali kuchlanishlar deyiladi. Va oqayotgan oqimlar -
fazali oqimlar. Bog'lanmagan uch fazali sxemalar kamdan-kam qo'llaniladi, chunki generator va qabul qilgichni ulash uchun oltita sim kerak. Amalda, uch fazali generatorlarning sariqlari yulduz yoki uchburchakda ulanadi.
Yulduzni ulashda o'rashlarning uchlariX,Y,Zumumiy holga birlashtirilgan neytral nuqta deb ataladigan tugun odatda sifatida belgilanadiN.IN Bunday holda, A, B va C fazalarining boshidan keladigan simlar chiziqli deb ataladi (1- rasm).52, a). VoltajlarUAB,UMiloddan avvalgi,UC.A. - chaqirishadi
chiziqli va ular ichida Fazali kuchlanishlardan 3 barobar ko'p. Potentsial neytral nuqtaNnolga teng qabul qilingan.
Guruch.52. Yulduz va uchburchak bilan uch fazali zanjirlarni ulash
Jeneratör o'rashlarini uchburchak bilan ulashda (1-rasm).52, b) bir bosqichning boshlanishi boshqasining oxiriga to'g'ri keladi. Sariqlar yopiq kontaktlarning zanglashiga olib keladi, unda uchta EMF ta'sir qiladi, ular fazada siljiydi 120°. Neytral sim yo'q. Uchburchak orqali ulanganda chiziqli va fazali kuchlanishlar bir-biriga teng.
Uch fazali generatorlarning sariqlari odatda yulduzchaga ulanadi, chunki bunday ulanish ikki xil kuchlanishni olish imkonini beradi: chiziqli va fazali.
Uch fazali elektr energiyasini qabul qiluvchilar yulduz va uchburchakda ham ulanishi mumkin. Bundan tashqari, ulanish diagrammasi
qabul qiluvchilar generator sariqlarining ulanish sxemasiga bog'liq emas (neytral sim bilan yulduzcha ulanishidan tashqari). Shuning uchun, uch fazali generatorlar va qabul qiluvchilarni ulashda turli xil ulanish sxemalari mumkin. Masalan, neytral sim bilan yulduz-yulduz ulanishi mumkin (2-rasm).53), bu to'rt qirrali suv liniyasi.
Guruch.53. Jenerator va qabul qiluvchining diagramma bo'yicha ulanishi
neytral simli yulduz-yulduz
Agar yuk nosimmetrik bo'lsa, ya'niZ& = & aZb=Z& c, Bu joriy orqali neytral sim oqmaydi. Bunday holda, hech qanday neytral sim bo'lmasligi mumkin va chiziq uch fazali bo'ladi.
Asinxron elektr mashinalari
Keling, sincap qafasli rotorli elektr dvigatel misolidan foydalanib, asenkron elektr mashinalarini ko'rib chiqaylik.
Stator magnit maydonining aylanish chastotasini rpm da ifodalash,
olamizn0=f∗60 qaerdaf- o'zgaruvchan tokning chiziqli chastotasi (da
f=50 Gts ,n0= 3000 rpm). Agar qutb juftlarining soni ikkitadan ko'p bo'lsa
(p>2), keyin maydon aylanish chastotasi teng bo'ladin0=f∗60p.
Rotor tezligi formula bo'yicha aniqlanadin1=n0(1 −S). IN
Elektr dvigatelining kuchi va dizayn xususiyatlariga qarab, slip o'rtasida bo'lishi mumkin2 dan 8% gacha.
MomentMvrharakat qiluvchi kuchlar ta'sirida yuzaga keladi
aylanadigan magnit maydonda joylashgan rotor o'tkazgichlarida. Rotor o'rashidagi tokning oniy qiymatini bilan belgilaymizi1,
orqali bir xil nuqtada statorning magnit induksiyasiBva faol uzunlik orqali o'tkazgichl. Keyin o'tkazgichga ta'sir qiluvchi kuchFm=Bli1.
InduksiyaBva joriyi1 har qanday vaqtda
rotor aylanasi bo'ylab taxminan sinusoidal qonunga muvofiq taqsimlanadi, ya'ni.B=Bmgunohp, Ai1=Im1gunoh(p−ps), Qayerdap- muvofiqlashtirish, o'tkazgichning rotordagi holatini aniqlash va - faza burchagi
EMF va rotor o'rashidagi oqim o'rtasida. Shunday qilib,
|