Turbina, gaz va havo kompressorlari operatsiyalari

|
Turbina, gaz va havo kompressorlari operatsiyalari
|
bet | 24/30 | Sana | 16.05.2024 | Hajmi | 1,56 Mb. | | #238121 |
Bog'liq Yoqilg’i tayyorlash jarayonini avtomatlashtirishTurbina, gaz va havo kompressorlari operatsiyalari
Havo va gaz kompressorlari
Neftni qayta ishlash zavodining egzoz ventilyatsiyasi va havo ta'minoti tizimlari ish joylarini yoki tashqi atmosferani ifloslantirishi mumkin bo'lgan gazlar, tutunlar, changlar va bug'larni ushlab turish yoki suyultirish uchun mo'ljallangan. Qo'lga kiritilgan ifloslantiruvchi moddalar, agar iloji bo'lsa, qayta tiklanadi yoki tozalash yoki yondirilgandan keyin utilizatsiya qilish tizimlariga yo'naltiriladi. Havo ta'minoti tizimlariga kompressorlar, sovutgichlar, havo qabul qiluvchilar, havo quritgichlari, boshqaruv va tarqatish quvurlari kiradi. Puflagichlar ma'lum jarayonlarni havo bilan ta'minlash uchun ham ishlatiladi. O'simlik havosi havo bilan ishlaydigan asboblarning ishlashi, katalizatorlarni qayta tiklash, texnologik isitgichlar, bug'-havoni dekokslash, nordon suvni oksidlash, benzinni shirin qilish, asfalt puflash va boshqa maqsadlarda foydalanish uchun beriladi. Asbob havosi pnevmatik asboblar va boshqaruv elementlari, havo dvigatellari va tozalash ulanishlarida foydalanish uchun taqdim etiladi. O'simlik gazi, masalan, azot, idishlarni inertlash va boshqa maqsadlarda foydalanish uchun taqdim etiladi. Ham pistonli, ham markazdan qochma kompressorlar gaz va siqilgan havo uchun ishlatiladi.
Havo kompressorlari so'rg'ich yonuvchan bug'larni yoki korroziy gazlarni o'zlashtirmasligi uchun joylashtirilishi kerak. Agar gaz kompressorlarida sizib chiqsa, yong'in chiqishi mumkin. Suyuqlikning ko'tarilishining gaz kompressorlariga kirishiga yo'l qo'ymaslik uchun nokautli barabanlar kerak. Agar gazlar qattiq materiallar bilan ifloslangan bo'lsa, filtrlar kerak. Avtomatik kompressor boshqaruvlarining ishlamay qolishi jarayonlarga ta'sir qiladi. Agar maksimal bosim kompressor yoki texnologik uskunaning dizayn bosimidan potentsial kattaroq bo'lsa, bosimni kamaytirishni ta'minlash kerak. Kompressorlardagi ochiq harakatlanuvchi qismlar uchun himoya qilish kerak. Kompressor binolari to'g'ri elektr tasniflanishi va to'g'ri ventilyatsiya uchun shartlar yaratilishi kerak.
Zavod havosi asbob havosiga zaxira sifatida ishlatilsa, asboblar namlik bilan ifloslanishini oldini olish uchun o'zaro bog'lanishlar asboblar havosini quritish tizimining yuqori oqimida bo'lishi kerak. Elektr uzilishlari yoki kompressorning ishlamay qolishi holatlarida azotdan foydalanish kabi asboblarni havo bilan ta'minlashning muqobil manbalari kerak bo'lishi mumkin. Gaz, o'simlik havosi va asboblar havosidan nafas olish yoki ichimlik suvi tizimlariga bosim o'tkazish uchun manba sifatida foydalanilmasligi uchun tegishli himoya choralarini qo'llang.
Turbinalar
Turbinalar odatda gaz yoki bug 'bilan ishlaydi va nasoslar, kompressorlar, shamollatgichlar va boshqa neftni qayta ishlash uskunalarini boshqarish uchun ishlatiladi. Bug 'turbinalarga yuqori harorat va bosimlarda kiradi, sobit pichoqlar tomonidan yo'naltirilgan holda aylanuvchi pichoqlar bo'ylab kengayadi va harakatga keltiradi.
Vakuum ostida ishlaydigan egzoz uchun ishlatiladigan bug 'turbinalari himoya qilish va vakuum ishlamay qolganda bug'ni ushlab turish uchun tushirish tomonida xavfsizlikni yo'qotish klapaniga muhtoj. Maksimal ish bosimi dizayn bosimidan yuqori bo'lishi mumkin bo'lgan hollarda, bug 'turbinalari relyef qurilmalariga muhtoj. Turbinalarda regulyatorlar va haddan tashqari tezlikni boshqarish moslamalarini ta'minlash masalasini ko'rib chiqish kerak.
|
| |