-rasm. MPPT - Muhandislik-texnologiya

|
Muhandislik-texnologiya
|
bet | 22/30 | Sana | 20.06.2024 | Hajmi | 1,13 Mb. | | #264726 |
Bog'liq Гули дис (2)3.5-rasm. MPPT boshqaruvchisidan foydalanganda olingan qo'shimcha energiya miqdori
3.6-rasm. Maksimal quvvat nuqtasida quyosh panelidagi kuchlanish va panel harorati
Fotovoltaik tizimlar uchun invertorlar tahlili
Invertorlar akkumulyator batareyalaridan (AB) yoki quyosh panellaridan to'g'ridan-to'g'ri oqimni markazlashtirilgan elektr ta'minoti tarmoqlaridagi oqimga o'xshash o'zgaruvchan oqimga aylantirish uchun ishlatiladi.
Tarmoqqa ulangan tizimlarda invertorlar quyosh panellaridan quvvat oladi va uni tarmoqqa oziqlanadigan AC ga aylantiradi. Ko'pgina quyosh panellari to'g'ridan- to'g'ri oqim hosil qiladi. Mikroinverterli AC panellari deb ataladigan integratsiyalangan invertorli panellar mavjud (3.7-rasm). Ularning afzalligi shundaki, o'rnatish oson va bunday panellarni oddiygina qo'shish orqali PV tizimini osonlik bilan kengaytirish imkonini beradi. Bunday invertorlar faqat tarmoqqa ulangan tizimlarda qo'llaniladi.
Avtonom tizimlarda standart uy jihozlari va asboblarini quvvatlantirish uchun batareyalar va quyosh panellaridan to'g'ridan-to'g'ri oqimni 220 V kuchlanishli o'zgaruvchan tokga aylantirish kerak.
3.7-rasm. Quyosh panelining orqa tomonidagi mikro inverter
Ortiqcha tizimlarda xuddi shu vazifa an'anaviy qurilmalarni quvvatlantirish uchun batareyadan to'g'ridan-to'g'ri oqimni o'zgaruvchan tokga aylantirishdir. Quvvat va turga ko'ra farq qiluvchi juda ko'p turli xil invertorlar mavjud. Ulardan ba'zilari juda samarali. Agar inverter ko'pincha yuksiz bo'lsa, kutish rejimida past iste'molga ega bo'lganini tanlash kerak. Agar u ko'pincha yukni ta'minlasa, u holda maksimal samaradorlikka ega inverterni tanlash kerak.
Quyosh panellari to'g'ridan-to'g'ri oqim ishlab chiqaradi va batareyalar energiyani to'g'ridan-to'g'ri oqim shaklida saqlaydi, lekin ko'pchilik qurilmalar va energiya iste'molchilari 220 V yoki 380 V kuchlanishdagi o'zgaruvchan tokni talab qiladi. 96, 120 DC dan yuqori kuchlanishli 220V AC ga. Konvertatsiya paytida energiyaning bir qismi muqarrar ravishda yo'qoladi - inverterning sifati va uning ishlash rejimiga qarab 5% dan 20% gacha. Invertorlar turli quvvatlarga ega bo'lib, ularning turi dasturga qarab tanlanadi. Kam quvvatli invertorlar (100-1000 Vt) odatda kichik tarmoqdan tashqari tizimlarda, masalan, lampochkalar, televizorlar, radiolar va boshqa jihozlarni quvvatlantirish uchun ishlatiladi. Ular 12 V yoki 24 V
kirish va 220 V chiqishda keladi. Kuchliroq invertorlar 24 V yoki 48 V (va ba'zan 96 V va undan yuqori) kirish kuchlanishiga ega.
Arzon invertorlar pog'onali yoki kvadrat to'lqinli kuchlanish hosil qiladi - kvazinus to'lqin yoki o'zgartirilgan sinus to'lqin. Ushbu kuchlanish shakli har doim qurilmalar uchun mos kelmaydi. Sinusoidal invertorlar elektr tarmog'i bilan bir xil quvvat sifatini ta'minlaydi va har qanday AC yukini muammosiz quvvatlantirishi mumkin.
Zamonaviy invertorlarning vazifalari
O'lchov. Inverter displeyi kuchlanish va oqim, chastota va quvvatni ko'rsatadi.
Jeneratorni avtomatik ishga tushirish imkoniyati. Inverterda batareya kuchlanishiga qarab kutish generatorini avtomatik ravishda ishga tushirish va to'xtatish uchun qo'shimcha o'rni mavjud. Ko'pincha bu funktsiya inverterga alohida birlik sifatida variant sifatida taqdim etiladi. Zamonaviy invertorlar batareyalarni tarmoqdan faqat ma'lum vaqtlarda zaryadlashi yoki generatorni faqat kunduzi (shovqin tufayli) ishga tushirishi mumkin.
Tarmoq bilan parallel ishlash. Tarmoq invertorlari quyosh panellaridan energiyani batareyasiz tarmoqqa to'g'ridan-to'g'ri etkazib beradi. Bu tizimning narxini sezilarli darajada kamaytiradi va shuning uchun elektr energiyasining narxini pasaytiradi.
O‘rnatilgan zaryadlovchi. Bunday invertorlar batareyani zaryad qilish uchun tarmoqdan yoki generatordan energiya ishlatishi mumkin. Shu bilan birga, ular ushbu manbalardan energiyani to'g'ridan-to'g'ri yukga o'tkazishlari mumkin. Zamonaviy invertorlar generatorni ortiqcha yuklamaslik uchun zaryadlash oqimini o'rnatishi yoki dinamik ravishda o'zgartirishi mumkin.
Parallel ulanish. Ba'zi invertorlar quvvatni oshirish uchun parallel ravishda ulanishi mumkin.
|
| |