Suvni tozalashni avtomatlashtirish

Suvni tozalashni avtomatlashtirish
Suvni tozalashni avtomatlashtirish
Suv tozalash inshootida to‘g‘ri tozalash jarayonini o‘rnatish uchun laboratoriya tahliliy o‘lchovlari zarur bo‘lsa-da, tozalash inshooti operatoriga tozalash jarayonini nazorat qilishda yordam berish uchun jarayonni boshqarish tizimlari va on-layn tahliliy asboblar ishlab chiqilgan. Jarayonlarni avtomatlashtirishni 2 turga bo'lish mumkin - uzluksiz (yoki analog) va ketma-ket (yoki mantiqiy). oqim nazorati uzluksiz yoki analog boshqaruvga misol bo'lsa, filtrni qayta yuvishda klapanlarning ketma-ketligi mantiqiy nazoratdir.
Dastlab, scada, nazorat nazorati va ma'lumotlarni yig'ish, xom suv ta'minoti va tozalangan suvni taqsimlash uchun nasos tizimlarini masofadan boshqarish tizimiga tegishli. scada atamasi butun tozalash jarayonini avtomatlashtirish va boshqarish tizimini boshqarish tizimi va masofadan boshqarish tizimiga nisbatan keng tarqalgan foydalanishni topadi.
Quduq maydonchalari va uzoq suv nasos stansiyalari, baʼzan past xizmat koʻrsatuvchi nasos stansiyalari deb ataladi, litsenziyalangan va litsenziyasiz radiotizimlar, uyali telefon tizimlari, ijaraga olingan va dial-up telefon orqali masofaviy sayt bilan aloqa qiladigan zavod obʼyektlaridan nazorat qilinadi va boshqariladi. Tizimlari va oxirgi paytlarda internet orqali. Scada tizimi nasoslarning ketma-ketligi va tezligini nazorat qiladi va texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish uchun ish vaqti jurnallarini yuritadi. Zamonaviy suv tozalash inshootlari jarayonlarini avtomatlashtirish va boshqarish tizimlari keng hududlarda xavfsiz aloqa qulayligini talab qiladi.
Jarayonni avtomatlashtirish va boshqarish tizimi zavodga xom suv oqimini o'lchaydi va nazorat qiladi. Bu kimyoviy moddalarni to'g'ri dozalash yoki tezligini oshirish uchun asosiy signalni beradi. To'g'ri ishlab chiqilgan nazorat tizimi saqlanadigan kimyoviy moddalarning inventarizatsiyasini nazorat qiladi. Ichimlik suvini tozalashning muhim jarayonlaridan biri filtrlash jarayoni yoki undan ham muhimi, filtr muhitini to'g'ri yuvishdir. Qayta yuvish ketma-ketligini yomon nazorat qilish filtr muhitining yo'qolishiga, filtrning ishlash muddatining qisqarishiga, qaynab ketish va loyqalik paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.
Filtrni teskari yuvishni avtomatik boshqarish tozalashning izchil jarayonini ta'minlaydi va multimedia filtrlari bo'lsa, ommaviy axborot vositalarini to'g'ri qayta tabaqalanishini ta'minlaydi. havo-suvni qayta yuvishni nazorat qilish juda muhim. avtomatik teskari yuvishni boshqarish tizimi xavfsiz va ishonchli ishlashni ta'minlash uchun nasoslar, shamollatgichlar va klapanlarni boshqarish uchun barcha blokirovkalarni ta'minlaydi. Ba'zi hollarda avtomatik boshqaruv tizimi suvning harorati yoki yopishqoqligiga qarab teskari yuvish oqimi tezligini sozlash uchun mo'ljallangan va vaqt yoki teskari yuvish suvining loyqaligiga qarab teskari yuvish ketma-ketligini tugatish uchun mo'ljallangan.
Jarayonni avtomatlashtirish va boshqarish tizimi ishlov berishdan keyingi chastota signallarini beradi va tayyor suv, qayta yuvish va zavodda ishlatiladigan suv uchun inventar ma'lumotlarini taqdim etadi. Zavodni avtomatlashtirish tizimi, shuningdek, federal va davlat nazorat organlari tomonidan talab qilinadigan aniq quduq bilan aloqa qilish vaqti ma'lumotlarini hisoblashi va yozib olishi mumkin.
Suvni tozalash jarayoni
Suvni xavfsiz va iste'molchiga jalb qilish uchun turli xil tozalash usullari mavjud. amaldagi usullar, birinchi navbatda, xom suvning xususiyatlariga bog'liq. Yuzaki suv manbalari sanoat, maishiy va suv hayoti va yovvoyi hayvonlarning ifloslanishiga duchor bo'lganligi sababli kengroq tozalashni talab qiladi. Suvni tozalash turli xil kimyoviy, mexanik va gidravlik jarayonlarni birlashtiradi.
Xom suvni etkazib berishdan tortib, tozalangan suvni taqsimlash tizimiga quyishgacha bo'lgan suvni tozalash jarayonini 4 asosiy toifaga bo'lish mumkin:
dastlabki davolash, oldindan ishlov berish, filtrlash va kimyoviydan keyingi ishlov berish.
Dastlabki tozalash
Dastlabki tozalash xom suv ta'minotidagi aralashmalarning bir qismini olib tashlash orqali tozalash jarayoniga yukni kamaytiradi va uning ba'zi nomaqbul xususiyatlarini o'zgartiradi.
Skrining va mikro-siqilish uskunalari bo'ylab bosh yo'qotish o'lchovi skrining qurilmalarini to'g'ri tozalash uchun ma'lumot beradi. yosunlarni nazorat qilish uchun kimyoviy ishlov berishdan tashqari, ko'plab tozalash inshootlari hozirda qabul qilish inshootlarida o'sadigan zebra midiya muammosiga duch kelmoqda. Qabul qilish strukturasiga kimyoviy moddalarni quyish ularning o'sishini va suv olish quvurlariga biriktirilishini nazorat qilish uchun ishlatiladigan usullardan biridir.
Xom suv oqimini o'lchash har bir tozalash jarayonida oqim tezligini nazorat qilish, kimyoviy oziqlantirish tezligini sozlash, nasos samaradorligi va quvvat talablarini aniqlash va ushlab turish vaqtlarini hisoblash uchun suv tozalash inshootining yuqori qismiga yaqin joyda amalga oshiriladi. venturi oqim o'lchagichlari aniq differentsial bosim o'tkazgichlari bilan birgalikda katta hajmdagi suvni qayta ishlash qobiliyati va past doimiy bosh yo'qotilishi tufayli suv tozalash inshootlarida eng ko'p qo'llaniladi. Xom suv oqimini o'lchash va nazorat qilish tizimi tozalanadigan suv miqdorini aniqlaydi. suv tozalash inshootlari shunday tuzilganki, suvning o'simlik orqali dastlabki tozalashdan keyingi tozalashgacha bo'lgan oqimi tortishish oqimi bilan amalga oshiriladi.
Oldindan sedimentatsiya odatda daryolar, daryolar va ko'llar suv bilan ta'minlangan joylarda qo'llaniladi. Ko'p miqdorda to'xtatilgan qattiq moddalar mavsumiy ravishda bahor va qishda ko'llar "aylansa" va daryolar va daryolarda yuqori oqim davrida bo'lishi mumkin.
oldindan davolash
oldindan tozalash jarayonlari dastlabki tozalashdan o'tgandan keyin xom suv ta'minotidan to'xtatilgan qattiq moddalarni olib tashlash uchun mo'ljallangan. ular filtrlash jarayonidagi yukni kamaytiradi. suv ta'minoti er osti suv manbalaridan bo'lgan joylarda bu nuqtada yumshatilish jarayoni qo'llanilishi mumkin.
shamollatish jarayoni havo bilan yaqin aloqada bo'lgan suvni ko'pikli jarayon orqali yoki suvning yupqa qatlamlarini havo orqali kaskadlash yoki tozalash ustunlariga qadoqlash orqali olib keladi. endi tozalash ustunlari er osti suvlari sanoat tozalash erituvchilari bilan ifloslangan joylarda keng qo'llaniladi. shamollatish jarayoni erigan gazlar yoki uchuvchi organik kimyoviy moddalarni olib tashlash uchun mo'ljallangan. kukunli uglerodni quyish kimyoviy ifloslantiruvchi moddalarni adsorbsiyalash uchun er usti suvlarini oldindan tozalashda qo'llaniladi.
koagulyatsiya va flokulyatsiya jarayonlari cho'kish jarayonida olib tashlanishi uchun juda kichik bo'lgan to'xtatilgan qattiq moddalarni olib tashlash uchun talab qilinadi. to'xtatilgan zarralar odatda manfiy elektr zaryadiga ega bo'lib, bir-birini qaytaradi. operatorga manfiy zaryadlangan zarralarni zararsizlantirish va flok hosil bo'lishini rag'batlantirish uchun eng ko'p ishlatiladigan koagulantlardan biri bo'lgan alumni to'g'ri dozalashda yordam berish uchun analitik asboblar jarayonni boshqarish tizimlariga birlashtirilgan. flok mikroflok zarralari to'qnashib, bir-biriga yopishib, cho'kma zarrachalarni hosil qilganda hosil bo'ladi. alum oziqlantiruvchilarni avtomatik boshqarishning joriy etilishi kimyoviy xarajatlarni sezilarli darajada tejashga olib keldi va filtrlash jarayonida yuklarni kamaytirdi.
cho'kish va tiniqlash jarayonlari to'rtburchaklar, aylana yoki konus shaklidagi havzalarda to'xtatilgan qattiq moddalarni cho'ktirish uchun mo'ljallangan. oqim tezligini kamaytirish va to'xtatilgan qattiq moddalarning cho'kishiga yordam berish uchun ba'zi sayoz havzalarda quvur cho'ktirgichlar va plitalar qo'llaniladi.
filtrlash
ikki turdagi filtrlash jarayonlari odatda qo'llaniladi - tortish filtrlari va bosim filtrlari. filtrlash jarayonlari o'xshash, faqat bosimli filtrlash vertikal yoki gorizontal yopiq silindrsimon po'lat idishda amalga oshiriladi. ikkala filtrlash tizimi ham filtrlash vositasi sifatida qum yoki qum/antrasit multimediyasidan foydalanadi. ba'zi kichikroq bosimli filtr tizimlari filtr muhiti sifatida diatomli tuproqdan foydalanadi.
filtr tizimlarining o'zgarishlari mavjud, jumladan, "paket" tizimlari. biroq, quyidagi ta'rif o'rtacha va katta hajmdagi suv tozalash inshootidagi odatiy tortishish filtri tizimiga ishora qiladi. filtrni tozalash tizimlarining umumiy ishlash xususiyatlari bir xil.
gravitatsion filtrlar filtr muhitini qo'llab-quvvatlash va teskari yuvish suvini teng ravishda taqsimlash uchun pastki drenaj tizimini o'z ichiga olgan katta beton bo'shliqlardir. teskari yuvilgan suvni yig'ish va olib ketish uchun "u" shaklidagi yuvinish suvi oluklari ommaviy axborot vositalarining ustiga qo'yilgan. yordamchi tozalash aralashtirgichlar, sirt yuvish yoki "supurish" deb ataladigan sirt tozalash tizimi orqali amalga oshiriladi. yordamchi tozalashning yangi ishlanmalaridan biri havoni qayta yuvish suviga kiritishdan foydalanadi. barcha filtrlarda ishlatiladigan teskari yuvish usuli turiga va mahalliy tartibga solish idorasi orqaga yuvish ketma-ketligi tugagandan so‘ng “filtrdan chiqindiga” qadamini talab qiladimi yoki yo‘qligiga qarab filtr bo‘lagi bilan bog‘langan besh yoki oltita valf mavjud.
filtr bilan bog'liq bo'lgan nazorat klapanlari - oqim, oqava suv, drenaj va orqa yuvish. beshinchi valf sirt aralashtiruvchi yuvish tizimi yoki havo/suv tizimi ishlatilishiga qarab, aralashtirgichli suv ta'minoti valfi yoki havo klapanidir.
oltinchi valf "filtrdan chiqindiga" klapandir. ba'zi davlatlar filtrni teskari yuvishdan keyin filtrlash rejimiga qaytarishdan oldin, filtrlangan suvni loyqalik bilan filtrlangan suvning toza quduqqa kirishiga yo'l qo'ymaslik uchun chiqindilarga tashlashni talab qiladi.
Filtrlash rejimida tozalangan suv oqim quvurlari yoki kanal orqali filtr qutisiga kiradi va qutini to'ldiradi. suv oqimi ommaviy axborot vositalari orqali, drenajni qo'llab-quvvatlash tizimi orqali va oqava suv quvurlari orqali chiqadi, bu erda oqim oqim tezligini nazorat qiluvchi tomonidan o'lchanadi va nazorat qilinadi. tezlik yoki oqim regulyatori odatda venturi o'lchagich, oqim uzatuvchi va filtrli chiqindi klapandir. filtr bo'ylab boshning yo'qolishi ortib borayotganligi sababli, oqimning belgilangan nuqtasini ushlab turish uchun filtr oqava suv klapanlari yanada ochiq holatga o'tishi kerak. filtrlangan suv oqim tezligini nazorat qilish moslamasi orqali "tozalangan quduq" ga oqadi
filtrda ishlatiladigan filtr muhiti odatda to'xtatilgan materiallarni ushlab turadi deb hisoblanadi. biroq, filtrlash ham fizik, ham kimyoviy mexanizmlarning kombinatsiyasidir. suv muhitdan o'tayotganda katta zarrachalar ushlanib qoladi va muallaq zarrachalar filtr muhiti donalari yuzasiga va avvalroq muhit tomonidan adsorbsiyalangan boshqa zarrachalarga yopishib qoladi. filtrning ishlash muddati filtrga suv ta'minotida qancha zarrachalar mavjudligiga va filtrning teskari yuvish ketma-ketligidan keyingi dastlabki tozaligiga bog'liq. ishlash vaqtlari 15 soatgacha yoki undan kamroq 100 soatgacha o'zgarishi mumkin. filtrlash rejimida filtrlash vositalarining donalari bir-biriga yopishib qolishga moyil bo'lib, yopishqoq flok tufayli "loy bo'laklari" hosil qiladi. agar teskari yuvish bu materialni olib tashlamasa, balchiqlar ommaviy axborot vositalariga botib, filtrni yopishi mumkin.
filtrlash jarayoni davom etar ekan, filtr muhiti oqimini cheklab qo'yadi, bu esa ommaviy axborot vositalari orqali ko'proq yo'qotishga olib keladi. agar juda uzoqqa borishga ruxsat berilsa, oqava suv quvurlarida havo bog'lanishiga olib keladigan salbiy bosim paydo bo'lishi mumkin. "bosh yo'qolgan" transmitter - bu filtr bo'shlig'idagi suvning boshi va oqava suv quvurlaridagi bosim o'rtasidagi farq bosimini sezadigan transmitter. avtomatik teskari yuvish tizimida boshning yuqori yo'qolishi signal berish yoki orqaga yuvish ketma-ketligini boshlash uchun ishlatiladigan signallardan biridir.
qayta yuvish ketma-ketligi
hozirgi vaqtda uch turdagi orqa yuvish protseduralari qo'llaniladi - qo'lda, avtomatik va yarim avtomatik.
qo'l rejimida operator barcha vanalarni va nasosni ishga tushirish/to'xtatishni ketma-ketlikda qo'lda boshqaradi. avtomatik rejimda barcha ketma-ketlik boshqaruv tizimi tomonidan amalga oshiriladi. boshqarish tizimi yuqori bosh yo'qotish signalini olgandan keyin, yuqori loyqalik signalini olgandan yoki oldindan belgilangan filtrning ishlash vaqtiga erishgandan so'ng, orqaga yuvish jarayoni avtomatik ravishda boshlanadi. yarim avtomatik rejimda operator yuqori yo'qotish signali, yuqori loyqalik signali yoki oldindan o'rnatilgan filtr ish vaqtiga erishilgandan so'ng avtomatik qayta yuvish ketma-ketligini boshlaydi.
qum/antrasit multimediya filtrida filtrdan chiqindiga havo/suvni qayta yuvishning odatdagi ketma-ketligi quyidagicha:
oqim klapanini yoping.
2. oqim klapanining "yopiq" chegara kaliti signalini tekshiring.
3. "yopiq" chegara o'tish signali uchun signal taymerini ishga tushiring.
*vaqt tugashi haqida signal. qayta yuvish ketma-ketligini to'xtating.
*cheklovni o'zgartirish signalini qabul qilganda signal taymerini qayta o'rnating.
4. filtr darajasini media ustidagi oldindan belgilangan darajaga tushiring.
5. darajani o'zgartirish signalini tekshiring.
6. oqim klapanini yoping.
7. oqim klapanining "yopiq" chegara kaliti signalini tekshiring.
8. drenaj valfini oching.
9. drenaj valfining "ochiq" chegara kaliti signalini tekshiring.
10. "ochiq" chegara kaliti signali uchun signal taymerini ishga tushiring.
vaqt tugashi haqida signal. qayta yuvish ketma-ketligini to'xtating.
cheklovni o'zgartirish signalini qabul qilganda signal taymerini qayta o'rnating.
11. havo puflagichni ishga tushiring.
12. ventilyatorning ishga tushirilishini tekshiring (bo'shatish bosimi tugmasi)
13. havoni tozalash klapanini oching.
14. havoni tozalash klapanining "ochiq" chegarasini o'zgartirish signalini tekshiring.
15. "ochiq" chegara kaliti signali uchun signal taymerini ishga tushiring.
vaqt tugashi haqida signal. qayta yuvish ketma-ketligini to'xtating.
cheklovni o'zgartirish signalini qabul qilganda signal taymerini qayta o'rnating.
16. qayta yuvish nasosini ishga tushiring.
17. nasosning ishga tushirilishini tekshiring (bo'shatish bosimi tugmasi)
18. oldindan belgilangan past tezlikli oqim uchun teskari yuvish valfini modullang.
19. filtr darajasi yuvinish idishlari ostidagi oldindan belgilangan darajaga yetganda, puflagichni to'xtating.
20. havo tozalash klapanini yoping
21. havo tozalash klapanining "yopiq" chegara kalitini tekshiring.
22. "yopiq" chegara o'tish signali uchun signal taymerini ishga tushiring.
vaqt tugashi haqida signal. qayta yuvish ketma-ketligini to'xtating.
cheklovni o'zgartirish signalini qabul qilganda signal taymerini qayta o'rnating
23. oldindan o'rnatilgan yuqori tezlikni teskari yuvish oqimi tezligini oshiring.
24. oldindan belgilangan vaqt yoki drenajdagi teskari yuvish suvining loyqaligini kuzatish uchun vaqtni qayta yuvish.
25. filtr muhitini qayta tabaqalanishiga yordam berish uchun orqa yuvish tezligini oldindan belgilangan tezlikda pasaytiring.
26. qayta yuvish valfini yoping.
27. qayta yuvish klapanining "yopiq" chegara kalitini tekshiring.
28. “yopiq” chegara kaliti signali uchun signal taymerini ishga tushiring.
vaqt tugashi haqida signal. qayta yuvish ketma-ketligini to'xtating.
cheklovni o'zgartirish signalini qabul qilganda signal taymerini qayta o'rnating
29. qayta yuvish nasosini to'xtating.
30. drenaj valfini yoping.
31. drenaj valfining "yopiq" chegara kalitini tekshiring.
32. "yopiq" chegarani o'zgartirish signali uchun signal taymerini ishga tushiring.
vaqt tugashi haqida signal. qayta yuvish ketma-ketligini to'xtating.
cheklovni o'zgartirish signalini qabul qilganda signal taymerini qayta o'rnating
33. oqim klapanini oching.
34. filtrda oldindan belgilangan darajani tekshiring.
35. filtr oqimini boshqarish moslamasi orqali filtrdan chiqindiga valfni modullash.
36. chiqindilarni filtrlash vaqti (yoki oqava suvlarning loyqaligini kuzatish).
37. filtrdan chiqindiga valfni yoping.
38. filtrdan chiqindiga valfning "yopiq" chegara kaliti signalini tekshiring.
39. “yopiq” chegara kaliti signali uchun signal taymerini ishga tushiring.
vaqt tugashi haqida signal. qayta yuvish ketma-ketligini to'xtating.
cheklovni o'zgartirish signalini qabul qilganda signal taymerini qayta o'rnating
40. oqim klapanini nazorat qilish tezligini regulyator orqali faollashtiring.
elektr dvigatelida ishlaydigan aktuatorli kelebek klapanlar odatda tortish filtrlarini yoqish / o'chirish va modulyatsiyalash boshqaruvida qo'llaniladi. ular odatda bir-ikki daqiqada to'liq ochiqdan to'liq yopiqgacha yoki to'liq yopiqdan to'liq ochiqgacha ishlaydi. vana chegarasi kalitining faollashuvini kuzatish ham operatsion, ham xavfsizlik funktsiyalariga xizmat qiladi. uyg'otkich taymerlari, agar teskari yuvish ketma-ketligi davomida vana chegarasi kaliti oldindan belgilangan vaqt oralig'ida faollashtirilmagan bo'lsa, operatorni ogohlantirish uchun o'rnatiladi.
jarayonni avtomatlashtirish va nazorat qilish tizimi tozalashdan keyin zarur bo'lgan kimyoviy moddalar miqdorini aniqlash uchun individual filtrli oqava suv oqimlarini o'lchaydi, nazorat qiladi, jamlaydi va yig'adi.
vana ketma-ketligini nazorat qilish, xavfsizlikni tekshirish, teskari yuvish uchun oqim tezligini to'g'ri oshirish va tushirish va chiqindi filtrini nazorat qilish operator uchun qo'lda bajarish uchun qiyin protseduralarni yaratadi. qayta yuvish uchun umumiy vaqt 30 daqiqa yoki undan ko'proq vaqtni olishi mumkin. dasturlashtiriladigan mantiqiy kontrollerlar (plc) yoqish / o'chirishni boshqarish uchun ajoyib qurilmalardir, ammo ularni modulyatsiya boshqaruvini, oqim integratsiyasini va real vaqt rejimida va tarixiy ma'lumotlarni jamlash va arxivlashni talab qiladigan jarayonni avtomatlashtirish va boshqarish tizimiga integratsiya qilish qiyin. tarqalgan boshqaruv tizimlari mukammal boshqarish imkoniyatlari va ma'lumotlar bilan ishlashni ta'minlaydi, lekin ketma-ketlikni boshqarish qulayligi uchun narvon mantiqiy dasturlash imkoniyatlarini ta'minlamaydi.
yaqinda tarqatilgan jarayonni boshqarishning eng yaxshi xususiyatlarini dasturlashtiriladigan mantiqiy kontroller bilan birlashtirgan raqamli boshqaruv uskunasi joriy etildi. ushbu gibrid jarayonlarni avtomatlashtirish boshqaruvchisi besh xil tilda dasturlashtiriladi - narvon mantig'i, funktsiya bloki, ketma-ket funktsiyalar jadvali, tuzilgan matn va ko'rsatmalar ro'yxati - yangi xalqaro dasturlash standarti iec-61131 talablariga javob beradi.
dasturlash grafik dasturlash yordamida amalga oshiriladi. grafik dasturlash yordamida tillarni aralashtirish mumkin. misol uchun, narvon mantig'i nasoslarni yoqish va o'chirish uchun ishlatilishi mumkin, vanalarni modulyatsiya qilish yoki oqimlarni birlashtirish va jamlash uchun funktsional bloklar bilan birlashtiriladi. qayta yuvish ketma-ketligini ketma-ket funksiyalar jadvali yordamida dasturlash mumkin.
kengaytirilgan dasturiy ta'minot versiyasi oldindan dasturlashtirilgan funktsiya bloklari, signalizatsiya imkoniyatlari va real vaqtda va tarixiy ma'lumotlarni arxivlash xususiyatlarini qo'shadi. tizim, shuningdek, internetga kirish uchun veb-server bo'lib xizmat qiladi, ayniqsa masofaviy saytlarni kuzatish yoki zavodni boshqarish tizimiga xavfsiz kirish uchun foydalidir.
filtrlangan suv tozalangan suv deb ataladi. davolanishdan keyingi jarayonda dezinfektsiyani talab qiladi. dezinfektsiyalash uchun eng ko'p ishlatiladigan kimyoviy xlordir. aok qilinadigan xlor miqdori umumiy filtrlangan suv oqimiga, quyish qudug'idan tarqatish tizimiga pompalanadigan suv miqdori va filtrlangan suvning tozalagichdan o'tishi bilan zarur bo'lgan aloqa vaqtiga qarab belgilanadi. aloqa vaqti toza quduq orqali oqim tezligiga (vaqt), suvning ph qiymatiga, uning haroratiga va xavfsiz ichimlik suvi uchun zarur bo'lgan qoldiq xlor miqdoriga bog'liq holda aniqlanadi.
majburiy bo'lmagan keyingi ishlov berish ta'm va hidni nazorat qilish, florlash va barqarorlashtirish uchun donador faollashtirilgan uglerod (gac) yordamida adsorbsiyani o'z ichiga oladi.
xom suv manbasiga qarab, suvda erigan organik moddalar miqdori bo'lishi mumkin. organik moddalar qisman birikmalarni oksidlash uchun ishlatiladigan kimyoviy moddalar bilan olib tashlanishi mumkin. biroq, bu organik moddalarni adsorbsiyalash uchun eng ko'p donador faollashtirilgan uglerod va sintetik qatronlar qo'llaniladi. gac kontaktorlari filtrlarga o'xshaydi, faqat donador faollashtirilgan ugleroddan tashqari. kontaktlar filtrlarga o'xshash tarzda, tutilgan qattiq moddalarni olib tashlash uchun qayta yuviladi. shu bilan birga, faollashtirilgan uglerod adsorbsiyalangan kimyoviy moddalarni olib tashlash uchun yuqori haroratli pechlarda vaqti-vaqti bilan qayta tiklanishi kerak.
http://fayllar.org
|