15-Maruza: Kuchlanishi 1000 V dan yuqori generatorlarning stator chulgamida erga tutashuvdan himoya

|
15-Maruza: Kuchlanishi 1000 V dan yuqori generatorlarning stator chulgamida erga tutashuvdan himoya
|
Sana | 15.01.2024 | Hajmi | 118,5 Kb. | | #138010 |
Bog'liq 15-Ma\'ruza 15-Maruza: . Kuchlanishi 1000 V dan yuqori generatorlarning stator chulgamida erga tutashuvdan himoya
Kuchlanish 1000 v dan yuqori, quvvati 1 mVt gacha bolgan generatorlar uchun kop fazali qisqa tutashuvlardan, generatorning yigma shinalar tomonga chiqishlariga tok otsechkasi ornatiladi. Tok otsechkasining sezgirligi 2 dan kichik bolsa boylama differensial himoya qollaniladi. Quvvati kichik yakka ishlaydigan generatorlar uchun neytral tomonga ornatiladigan MTH dan foydalanishga ruhsat beriladi. Agar generator fazalarining neytral tomonda chiqishlari bolmasa, kop fazali qisqa tutashuvlarda minimal kuchlanish himoyasidan foydalanish mumkin.
Quvvati 1 mVt dan katta generatorlar uchun kop fazali qisqa tutashuvlardan asosiy himoya bolib boylama differensial himoya hisoblanadi, uning sxemasi 28 - rasmda keltirilgan. Himoya RT- 40 turdagi relelar (KA1 va KA2) yordamida bajarilgan. Hobalans toklarini kamaytirish uchun ular 5...10 Om ga teng bolgan KR1 va KR2 qarshiliklar orqali ulanadi.
28-rasm. Generator boylama differensial himoyasining sxemasi
Bevosita shinalarga ishlaydigan generatorlarda erga tutashuvdan himoya sifatida nol ketma - ketlik tok himoyasi qollaniladi. Himoya generatorning shinalar tomonga chiqishlariga ornatilgan nol ketma - ketlik tok transformatoriga ulanadi. Statorda erga tutashuv hosil bolganda tarmoqdan erga tutashuv nuqtasi tomonga yonalgan nol ketma - ketlik toklari 3Ioek hosil boladi. U tok generator kuchlanishi zanjirdagi hamma shikastlanmagan elementlarning umumiy sigimi bilan belgilanadi. Tashqi erga tutashuvlarda generatordan tarmoq yonalishda generatorning sigimi bilan belgilanuvchi 3Iog nol ketma - ketlik toki hosil boladi. Ushbu tok odatda umumiy nol ketma-ketlik tokidan kichik boladi
3Ioek > 3Iog.
Demak himoyani generatorning xususiy sigim tokidan chetlashtirib, tanlash xususiyatiga va etarli sezgirlikka ega bolgan erga tutashuvdan himoyani bajarish mumkin.
Generator stator cholgamiga ornatiladigan erga tutashuvdan himoyaning sxemasi 29-rasmda korsatilgan. Himoya qoshimcha magnitlashga ega bolgan TAZT nol ketma- ketlik tok transformatoriga ulangan. Qoshimcha magnitlash ishchi zonani magnit ozak magnitlanish xarakteristikasining boshlangich chiziqli bolmagan qismidan chiziqli qismiga kotarish uchun xizmat qiladi.
29-rasm. Generatorning erga tutashuvdan himoyasi
Tashqi kop fazali qisqa tutashuv vaqtida himoyada katta nobalans toklari hosil boladi. Bu toklardan chetlashtirish himoyaning sezgirligini yol qoyib bolmas darajada kamaytirmasligi uchun KL1 rele yordamida blakirovka qilinadi. Lekin bu holda himoya ikki nuqtada erga tutashuv bolganda ishlamasligi mumkin. SHuning uchun qoshimcha biri generatordan tashqarida bolgan ikki nuqtada erga tutashuvda ham ishlaydigan himoya ishlatiladi. Odatda bunday himoya generatorning erga tutashuvdan himoyasi bilan birlashtiriladi. Natijada har xil sezgirlikka ega bolgan ikkita tok relesi (KA1 va KA2) bitta nol ketma-ketlik tok transformatoriga ulangan himoya hosil boladi, yaoni himoya sezgir va sezgir bolmagan komplektlardan iborat boladi.
Erga tutashuvdan himoya sezgir komplektining (KA1, KT va KN2 relelar) ishga tushish toki quyidagicha aniqlanadi
Ihi1=(k1Ih,s+k2Inb)/kq ,
bu erda k1=2
3 va k2=1,3
1,5 sigim tokining sakrashini va nobalans toklarini hisoblash xatoliklarini hisobga oluvchi koeffitsientlar, Ih,s-generatorning xususiy sigim toki (generatorlarning pasport maolumotlarida beriladi, masalan TGV-300 turdagi generator uchun Ih,s=4,56A), Inb - TNP turdagi nol ketma-ketlik tok transformatorining birlamchi tamoniga keltirilgan nobalans toki (kabel turdagi TNPdan foydalanilganda Inb≈1A olinadi), kq=0,8-tok relesining qaytish koeffitsienti.
Himoyaning sezgir bo‘lmagan komplekti (KA2 rele) biri generatorda ikkinchisi esa generatordan tashqarida bo‘lgan ikki nuqtada erga tutashuv sodir bo‘lganda tezlik bilan (hayallash vaqtisiz) generatorni uzishga ishlaydi. Uning ishga tushish toki odatda Ihi2= 100200A olinadi.
Nazorat savollari
Stator cholgamining shikastlanish turlari.
Rotor cholgamining shikastlanish turlari.
Sinxron generatorlarning normal bolmagan rejimlari.
Kuchlanishi 1000 Vgacha va 1000 V dan yuqori generatorlarda qanday himoyalar qollaniladi?
Stator cholgamini erga tutashuvdan himoya qanday bajariladi?
Quvvatli 150 kVt undan kichik generatorlarning qisqa tutashuvlardan himoyasi qanday bajariladi?
Quvvati 1 MVt gacha bolgan generatorlarning himoyasi.
Quvvati 1 MVt dan katta generatorlarning himoyasi.
Generatorning erga tutashuvda himoyasi nima uchun uning xususiy erga tutashuv tokidan chetlashtiriladi?
Stator cholgamining erga tutashuvdan himoyasi tashqi kop fazali qisqa tutashuvlar vaqtida qanday ishlaydi?
|
| |