Birlashtirilgan kislorod elektrodi va biologik chiqindi suvni tozalash modeli orqali chiqindi suv tozalash inshootini matematik modellashtirish va optimallashtirish. Abstract

|
Birlashtirilgan kislorod elektrodi va biologik chiqindi suvni tozalash modeli orqali chiqindi suv tozalash inshootini matematik modellashtirish va optimallashtirish. Abstract
|
bet | 1/6 | Sana | 15.01.2024 | Hajmi | 95,77 Kb. | | #137918 |
Bog'liq Birlashtirilgan kislorod elektrodi va biologik chiqindi suvni tozalash modeli orqali chiqindi suv tozalash inshootini matematik modellashtirish va optimallashtirish
Birlashtirilgan kislorod elektrodi va biologik chiqindi suvni tozalash modeli orqali chiqindi suv tozalash inshootini matematik modellashtirish va optimallashtirish.
Abstract
Bioreaktordagi elektrod holatini optimallashtirish uchun kislorod elektrodi va biologik chiqindi suvlarni tozalashning tuzilgan matematik modellari birlashtirildi. Matematik modelning parametrlar sezgirligi sinovi shuni ko'rsatdiki, model ushbu parametrlarning o'zgarishiga eng sezgir bo'lgan (ahamiyatning kamayishi tartibida): BOD5 birligiga kislorod iste'moli, adsorbsiyalangan BOD5 ning maxsus iste'mol darajasi, kislorod uzatish tezligining hajmli koeffitsienti (kLa). ) va chiqindi suv oqib tushadi. Elektrodning ikkita pozitsiyasi sinovdan o'tkazildi: bioreaktorda va bioreaktor sifon chiqish shaftasida. Oksik/anoksik faza va loyni qayta ishlash zavodining almashinuvi bo'yicha olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, agar O2 elektrodi bioreaktor idishiga o'rnatilgan bo'lsa, chiqish validagi holatga nisbatan aeratsiya uchun elektr quvvatini kamaytirishga erishish mumkin. Elektrodning yaxshi joylashishi oksik/anoksik siklning 13% ga qisqarishiga va aeratorlarning kunlik ish vaqtining mos ravishda kuniga 0,5 soatga qisqarishiga olib keldi. Shu bilan birga, kuniga oksik / anoksik tsikllar soni 29% ga oshdi. Bundan tashqari, matematik modellashtirish natijasida olingan natijalar, agar yangi joydan foydalanilsa, chiquvchi tozalangan suvning kimyoviy tarkibi pasaymasligini ko'rsatdi.
1.Kirish
Insoniyat aholisining global o'sishi va sanoatning rivojlanishi suv iste'molining kunlik o'sishiga, chiqindi suv va qattiq chiqindilarning ketma-ket ko'payishiga olib keladi. Suvni boshqarishning ijtimoiy ahamiyati oqava suvlarni tozalash inshootlaridan chiqish konsentratsiyasini optimallashtirishga qaratilgan huquqiy tartibga solishga olib keldi. Yirik shahar oqava suvlarini tozalash inshootlari asosan "kanal" turi yoki "yopiq halqa turi" sifatida quriladi. Bioreaktorning kanal turi quyidagicha ifodalanishi mumkin:
–Dispersionli yoki dispersionsiz o’qli loyqa oqim [1],
– Ideal holda, ketma-ket aralashtiriladigan tank, teskari aralashtirish bilan yoki aralashtirilmasdan [2–4]. Shahar chiqindi suvlarini tozalash inshootlarida (WWTP) qo'llaniladigan eng keng tarqalgan protseduralardan biri “oksidlanish ariqlari” deb nomlangan yopiq turdagi bioreaktorlarda amalga oshiriladigan faol loyni qayta ishlash va takroriy nitrifikatsiya va denitrifikatsiya davrlari (oksik/anoksik/anaerob fazalar) bilan aerobik biologik ishlov berishdir. Chiqindilarni tozalash inshootlarida qo'llaniladigan yopiq konturli bioreaktorlar (aylanma oqim reaktorlari) "yaxshi aralashtirilgan" tanklar bo'lish maqsadida qurilgan.
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
Birlashtirilgan kislorod elektrodi va biologik chiqindi suvni tozalash modeli orqali chiqindi suv tozalash inshootini matematik modellashtirish va optimallashtirish. Abstract
|