Zavodning umumiy mutlaq solishtirma quvvat sarfini hisoblash modeli

|
Zavodning umumiy mutlaq solishtirma quvvat sarfini hisoblash modeli
|
bet | 10/23 | Sana | 24.09.2024 | Hajmi | 9,79 Mb. | | #272137 |
2.2.3. Zavodning umumiy mutlaq solishtirma quvvat sarfini hisoblash modeli.
Zavodning energiya ko'rsatkichlari, yuqorida aytib o'tilganidek, elektr energiyasini iste'mol qilishni hisobga olgan holda aniqlanishi kerak. zavodning alohida ishlab chiqarish bo'linmalari tomonidan tashqaridan sotiladigan yarim tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun zarur. (2.4) va (2.13') ni hisobga olgan holda zavodning yakuniy mahsuloti uchun solishtirma elektr energiyasining umumiy ifodasi quyidagi tenglama bilan ifodalanishi mumkin:
(2.14)
b i dagi hisob misolini keltiramiz q i < a i .
Z p = 42000 m 2 / kun, Vt dan 17640 kVt gacha bo`lgan 4.1-jadvalda keltirilgan dastlabki ma'lumotlardan foydalangan holda . h/kun Formulalar (2.2), (2.3) va (2.4) yordamida biz zavodning o'ziga xos elektr energiyasi iste'molining natijaviy qiymatida har bir ishlab chiqarish birligining ulushini olamiz (2.2-jadval).
Tegirmonning shartli yakuniy mahsuloti uchun solishtirma quvvat sarfi qiymati (2.4) formula bo'yicha aniqlanadi va quyidagicha bo'ladi:
= 1.52 kWt*soat/
Yakuniy mahsulot ishlab chiqarish uchun elektr energiyasi iste'moli (2.5) formula bo'yicha aniqlanadi:
st =12400 kVt bo'ladi . h/kun
Zavodning quritilgan mahsulotining har kvadrat metriga yalpi hisoblangan energiyaning solishtirma iste'moli (2.9) formula bo'yicha Pco 75000 m 2 / sutkada hisoblanadi va:
Hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki, zavodning tayyor mahsuloti uchun energiya iste'moli zavod uchun umumiy iste'molning 84% ni tashkil qiladi, qolgan 16% tashqarida sotiladigan yarim tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarishga sarflanadi.
Energiya ishlab chiqarishning barcha ko'rsatkichlari tashqaridan sotilgan va tashqaridan olingan yarim tayyor mahsulotlar miqdorining nisbati o'zgarganda keskin o'zgarishi mumkin, ya'ni. b i q i > a i , agar bir xil hajmdagi yakuniy mahsulot bilan 4-ob'ektdan yon tomonga etkazib beriladigan yarim tayyor mahsulotlar soni 60% gacha ko'tariladi. keyin, ob'ektga tashqaridan etkazib beriladigan 5 yarim tayyor mahsulotning mos ravishda ko'payishi bilan bir an'anaviy birlik uchun solishtirma elektr energiyasi iste'moli e'k = 0,68 kVt.soat/m² yoki yalpi hisobda - 0,38 kVt.soat/m² ni tashkil qiladi. Bunday holda, W z = 28500 kVt / kun, Vt st = 46530 kVt / kun, DW 1 = 14110 kVt / kun, DW₂ = 32470 kVt / kun. Elektr energiyasining mutlaq va solishtirma iste’moli bo‘yicha hisoblangan ma’lumotlarni Marg‘ilon ipak kombinatining 1984 yildagi haqiqiy ma’lumotlari bilan solishtirganda, hisoblangan ma’lumotlardagi xatolik ± 3% dan oshmaganligini ko‘rsatdi.
Shunday qilib, bunda elektr energiyasining 38 foizi tayyor mahsulotga, 62 foizi esa tashqarida sotiladigan yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishga, shu jumladan texnologik o‘tishlarda 43 foizdan ortiq qayta ishlashga sarflanadi.
Shunday qilib, ushbu hisoblash usuli quyidagilarga imkon beradi:
a) ushbu energiyani zavod tomonidan faqat zavodning yakuniy mahsulotini ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan tarmoqdan olingan elektr energiyasining umumiy miqdoridan ajratib oling va uning o'ziga xos qiymatini aniqlang. Bunday holda, har bir aniq ob'ekt tomonidan tashqaridan sotiladigan yarim tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan elektr energiyasi iste'moli avtomatik ravishda hisobdan chiqariladi;
b) tashqi sotiladigan yarim tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan texnologik o'tish paytida elektr energiyasini iste'mol qilishni bartaraf etish:
c) agar an'anaviy o'lchov birligidan tabiiy o'lchov birligiga o'tish zarur bo'lsa, (2.9) formuladan foydalangan holda hisob-kitoblarni amalga oshirish;
d) mavjud usullar bilan solishtirganda energiya ko'rsatkichlarini hisoblashning aniqligini oshirish va shu bilan qiymati 20 foiz yoki undan ko'p bo'lishi mumkin bo'lgan xatolardan qochish.
|
| |