O'chirgichlar va yuklama o'chirgichlar montaji Reja

O'chirgichlar va yuklama o'chirgichlar montaji
Reja
1. O’chirgichlar
2. Ajratgichlar montaji.
3.Bo‘lgich va qisqa tutashtirgichlar montaji.
4.Yuklamani o‘chirgichlar montaji
5.O‘chirgichlar montaji
6.Qurilmalar qizishlari.
O’chirgichlar — dunyoda keng tarqalgan maishiy elektr jihozlaridan biridir. Bular klavishli, tugmali, o'tuvchan, sensorli va boshqa turda bo'ladi. Ushbu postda biz, hozirgi vaqtda mashhur hisoblangan O’chirgichlar ishining asosiy tamoyillarini ko'rib chiqamiz.
1. Klavishli. Ular bir yoki bir nechta tugmalar bir pozitsiyadan ikkinchisiga o'tkazilganda, elektr zanjirini yopadi va ochadi.
2. Tugmali. Elektr zanjirining yopilishi, klavishni bosganda yuz beradi, ammo klavishni bosgandan so'ng u ortga qaytadi va zanjirni yopadi.
3. Dimmerlar. Ular regulyatorni burish orqali yuklamaga elektr energiyasini yetkazib berilishini tartibga soladi, bu esa xonadagi yorug'lik intensivligini muammosiz o'zgartirish imkonini beradi.
4. O'tuvchan. Ular tashqi ko'rinishidan oddiy o’chirgichlarga o'xshaydi, ammo maxsus sxema bo'yicha bir nechta elektr zanjirlarini yopsh va ochishga qodir, bu esa xususiy uy yoki kvartiraning turli qismlaridan turib yorug'likni boshqarish imkonini beradi.
5. Sensorli. Sensorli panelga teginganda, elektr zanjirini yoqadi yoki o'chiradi, shuningdek, bir qator o'rnatilgan funksiyalarga ega bo'lishi mumkin - yorug'likni bir maromda yoqish, avtomat tarzda o'chirish va hokazo.
O'chirgichlarning tasnifi va xususiyatlari
Yuqori kuchlanish asosan yog 'o'chirgichlariga, oltingugurtli geksafloridli o'chirgichlarga, siqilgan havo o'chirgichlariga va boshqalarga bo'linadi. Ularning xususiyatlari quyidagicha:
1. Yog 'o'chirgich
Yog 'tipidagi o'chirgichlar - kamonni o'chirish vositasi va asosiy izolyatsiya muhiti sifatida izolyatsion moyi bo'lgan yuqori voltli o'chirish to'xtatuvchilari. Bu oddiy tuzilishga va past texnologik talablarga ega, ammo u katta hajmga ega va ko'proq po'lat va izolyatsion moydan foydalanadi.
Yog 'o'chirgichlari tuzilishi jihatidan sodda, uzoq yillik foydalanish tarixiga ega va boy ish tajribasiga ega. Ular hali ham tizimda ustun mavqega ega. Mamlakatimda ishlab chiqarilgan 20 kVdan past bo'lgan yog'siz o'chirgichlar yopiq, 35 kV va undan yuqori esa tashqi turdagi.
2. sf6 o'chirgich
Yaxshi ishlash va yuqori sinish kuchlanishi. Uskunani ekspluatatsiya qilish, unga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash juda qulay, kapital ta'mirlash muddati uzoq va buzilish ko'rsatkichlari yaxshi, va maydon maydoni kichik, ayniqsa sf6 to'liq yopiq kombinatsiyalangan elektr moslamasi podstansiyaning maydonini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. .
Umuman aytganda, sf6 izolyatsiya vositasining mukammal ishlashi tufayli sf6 elektron to'xtatuvchisi juda yaxshi xususiyatlarga ega.
● Sinish kuchlanishi yuqori. 220kv sf6 elektron to'xtatuvchisi faqat bitta singanni talab qiladi, shuning uchun strukturasi sodda va ishlab chiqarish, o'rnatish, disk raskadrovka va ishlatish qulay;
● Ko'p sonli tanaffuslar va uzoq vaqt xizmat qilish muddatiga imkon beradi;
● Yaxshi uzilish ko'rsatkichi, sf6 elektron to'xtatuvchisi katta uzilish oqimiga ega, kamonni o'chirish vaqti qisqa, jiddiy oqim to'xtamaydi va sig'imli tokni uzishda reign mavjud emas;
● Olovni yoqish oson emas va operatsiya xavfsizroq;
● kamroq erni egallaydi;
● Narx yuqori.
3. Vakuum o'chirgich
Vakuum izolyatsiya va kamonni o'chirish vositasi sifatida ishlatiladi, bu kichik o'lchamlarga va engil vaznga ega. Biroq, u kamon söndürme kamerasining jarayoni va materiallariga yuqori talablarga ega. U bir necha marotaba ishlatilishi mumkin, yaxshi ish qobiliyati, qisqa harakat muddati, oddiy foydalanish va texnik xizmat ko'rsatish va yuqori ishonchlilikka ega. U bir nechta operatsiyalar bilan quvvatni taqsimlash tizimining xususiyatlariga mos keladi va 35kv va undan past tizimlarda keng qo'llaniladi.
4. Havo to'xtatuvchisi
Havo o'chirgichlari siqilgan havo o'chirgichlari deb ham ataladi. Yoyni o'chirish uchun oldindan saqlangan siqilgan havodan foydalaning. Siqilgan havo nafaqat yoyni o'chiruvchi va izolyatsiyalovchi vosita sifatida, balki uzatish uchun harakatlantiruvchi kuch sifatida ham qo'llaniladi.
Havo to'xtatuvchilari katta qisqa tutashuv qobiliyatiga ega, tezkor ishlash muddati, kichik o'lchamlari, engilligi, yong'in xavfi yo'q, lekin murakkab tuzilishi, qimmat va siqilgan havo tizimlarini o'rnatish kerak va hokazo, asosan 110kv va undan yuqori. Elektr parametrlari va buzilish vaqti nisbatan qisqa. Yuqori talabga ega tizimlarda va katta generator chiqishi uchun katta nominal oqim va uzilish davri kerak bo'lgan holatlarda. Mamlakatimizda u odatda 110kv va undan yuqori quvvatli katta quvvat tizimlarida qo'llaniladi va u asosan sf6 avtomatlari bilan almashtirilgan.
5. sf6 to'liq yopiq birlashtirilgan elektr jihozlari (qisqacha gis)
Bu transformatorlardan tashqari birlamchi uskunalar, shu jumladan elektron to'sarlarni, ajratuvchi kalitlarni, topraklama kalitlarini, oqimni, chaqmoqni to'xtatuvchini, shinalarni, kirish va chiqish vintlarini yoki simi terminallarini optimallashtiradi va tizim sxemasiga muvofiq ishlab chiqiladi va organik ravishda bir butunga birlashtiriladi.
Uning asosiy afzalliklari kichik joy izi, bo'sh joy kamligi, ishning yuqori ishonchliligi, uzoq vaqt xizmat qilish tsikli, tashqi atrof-muhit sharoitlariga ta'sir qilmasligi va kuchli zilzilaga chidamliligi. Asosiy kamchilik - bu qimmat. Hozirgi vaqtda asosan 110-500kv tizimlarida ishlatiladigan tobora ko'proq dasturlar olinmoqda.
|