Rejalashtirilgan o'chirishni amalga oshirish uchun asosiy qoidalar

|
Rejalashtirilgan o'chirishni amalga oshirish uchun asosiy qoidalar
|
bet | 44/54 | Sana | 19.01.2024 | Hajmi | 0,59 Mb. | | #140978 |
Bog'liq «navoiyazot» aj «tasdiqlayman»-fayllar.org12.7.2. Rejalashtirilgan o'chirishni amalga oshirish uchun asosiy qoidalar
Uskunani ta'mirlash yoki tekshirish va qayta ko'rib chiqish uchun rejalashtirilgan to'xtash amalga oshiriladi.
Havoni ajratish moslamasini to'xtatish ish joyi yo‘riqnomasiga muvofiq amalga oshiriladi.
Rejalashtirilgan to‘xtalish haqida, o'zaro bog'langan sexlarning smena boshliqlarini va zavod dispetcherini qurilmalarning to'xtatilishi yaqinlashib kelayotgan to‘g‘risida ogohlantirishi lozim.
12.7.2.1 Havo ajratish moslamasini to'xtatish
1.1 Rejalashtirilgan to'xtash.
To'xtatish quyidagi tartibda tez va ketma-ketlikda amalga oshirilishi kerak:
1) Barcha kompressor uskunalarini to'xtating.
2) Barcha quvur liniyalarining havo chiqish klapanlari ochilishi kerak, mahsulotning to‘suvchi klapanlari yopilishi kerak, tashish to'xtatilishi kerak.
3) Suyuq kislorod pompasini, suyuq texnik argon nasosini to'xtating.
4) Bosimli turbodetanderning ishini to'xtating.
5) suyuqlikni to'kib tashlang.
6) Sovutgich ichidagi barcha quvurlarni shamollatuvchi klapanlarini oching (kuzatish uchun).
7) Tizimni isitishni ta’minlang.
8) Xom havo kompressorini ishga tushiring, siquvchi havo kompressorlaridagi havo chiqish klapanlarini oching.
9) Siquvchi havo kompressorini to'xtating.
10) Tozalash tizimidagi molekulyar sitaning ishlashini to'xtating.
11) Havoni oldindan sovutish tizimini to'xtating.
12) Havo kompressorini to'xtating.
13) Yuqoridagi klapanlarga qo'shimcha ravishda barcha boshqa klapanlarni yoping.
14) Agar tashqi harorat 0 ° C dan past bo'lsa, muzlashdan saqlanish uchun qurilmalar va quvurlardan suvni to'kib tashlash kerak.
1.2 Qisqa vaqtga to'xtashtish.
Agar nosozliklar aniqlansa, uskunaning ishlashini vaqtincha to'xtatib qo'yishingiz kerak va quyidagi operatsiyalarni bajarishingiz lozim:
1) Barcha kompressorlarni to'xtating.
2) Bosim turbodetanderining ishini to'xtating.
3) Suyuq kislorod nasosini va suyuq texnik argon nasosini to'xtating.
4) NO‘AvaAsi havosi tizimini zaxira manbaga (zavod tarmog'iga) o'tkazing.
5) Xom havo kompressorini ishga tushiring, siquvchi havo kompressorlaridagi havo chiqarish klapanlarini oching.
6) Barcha havo chiqish klapanlarini oching, mahsulotni to'xtatish klapanlarini yoping.
7) Pastki ustundan argon konturiga suyuq havo etkazib berishni o'chiring.
8) Siquvchi havo kompressorini to'xtating.
9) Molekulyar sitali tozalash tizimiga gaz oqimi kelishi tizimini to'xtating.
10) Havoni oldindan sovutish tizimini ishdan to‘xtating.
11) Siquvchi kompressorini to'xtating.
12) Agar quyidagi shartlar aniqlansa, barcha suyuqlikni to'kib tashlash kerak:
a) Agar kondensator-evaporatator suyuqligidagi karbonat angidrid miqdori odatdagi belgilanganqiymatlaridan oshsa, suyuqlikni to'kib tashlash kerak. Agar bu aralashmalarning qiymati signal chegarasiga yetsa, u holda asosiy sovutgichdagi suyuqlik to'liq to‘kib tashlanishi kerak.
b) Agar asosiy kondensator-evaporatatordagi suyuqlik darajasi 50% dan past bo'lsa, sovutgichdan suyuqlik to'liq to'kilgan bo'lishi kerak.
Qisqa to'xtash vaqtida uskunadagi bosimni doimiy ravishda kuzatib borish kerak, uning oshib ketishiga yo'l qo'ymaslik lozim.
|
| |