Foydalanilgan adabiyotlar - O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi qashqadaryo viloyati...

|
O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi qashqadaryo viloyati kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish xududiy boshqarmasi dehqonobod tuman 1-son kasb-hunar maktabi
|
bet | 82/104 | Sana | 07.12.2023 | Hajmi | 0,62 Mb. | | #113156 |
Bog'liq O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi q-hozir.orgFoydalanilgan adabiyotlar.
V.B.Atabekov. Elektr tarmoqlari va kuch elektr qurilmalarini montaj qilish.
A.T.Imomnazarov “Sanoat korxonalarining elektr jixozlariga xizmat ko’rmatish va tahmirlash” Toshkent TURONIQBOL 2006y
3. Yu.Otajonov “Elektr tarvoqlarining elektr jixozlarini tahmirlash texnologiyasi va uni tashkil etish” Toshkent “SHarq” 2005y
4. Yu.D.Sibikin “Ekspluatatsiya i reiont elektrooborudovaniya i setey mashinostroitelg’nix prepriyatiy” Moskva Mashinastroenie 1981g
5 .A.S.Kokarev «Elektrosleser po remontu elektricheskix mashin» Moskva Vqsshaya shkola 1979g
6. M.I.Kireev, A.I. Kovarskiy. Montaj i ekspluatatsiya elektrooborudovaniya stantsiy, podstantsiy i liniy elektroperedachi.
B.A.Sokolov, N.B. Sokolova. Montaj elektricheskix ustanovok.
V.N. Kamnev. Puskonaladochno’e raboto’ pri montaje elektroustanovok
Kornilov Yu.V. Slesar-elektromaotajchi.
Panteleav Ye.G. Kabelg’ liniyalarini montaj qilish.
A maliy mashg’ulot:. Elektromontaj ustaxonasida amaliy ishlarni bajarish qoidalari, montaj ishlarini olib boorish tartibi. Maqsad: O’quvchilarni elektromontaj ustaxonasi bilan ta
YO’RIQLI-TEXNOLOGIK XARITA
O’quv amaliyotining nomi: Elektrmontaj va siozlash ishlari.
Amaliy mashg’ulot: Elektromontaj va sozlash ishlari.
2.2(ilova)
Y Oritish elektr qurilmalarini montaj qilishni o‘rgatish mavzusi
2.2(ilova)
2.2(ilova)
YO’RIQLI-TEXNOLOGIK XARITA
O’quv amaliyotining nomi: Elektrmontaj va siozlash ishlari.
Amaliy mashg’ulot: Elektromontaj va sozlash ishlari.
2.2(ilova)
YO’RIQLI-TEXNOLOGIK XARITA
Katta kesimli (16–240 mm2 ), ko’p simli alyuminiy simlarning uchma–uch tutashgan uchlari kontaktli qizdirish yoki termitli payvandlash yo’rli bilan biriktiriladi.
|
Payvandlash transformator,termit patron,termit, po’lat xomut , sim bandaj, elektrod tutqich , ko’mir elektrod
|
|
Tomirni vertikal vaziyatda qo’yib unga ajraladigan qolip 4 ning (1–rasm,a) (ko’mir yoki po’latdan ishlangan) ikkala qismi qizdiriladi va ular po’lat xomut 5 bilan yoki sim bandaj bilan mahkamlanadi. Qolipning yuqorigi chetlari tomirning payvandlanadigan qirqimi uchidan 1–2 mm chiqib turishi lozim; qolipning pastki qismiga 1–1,5 mm li asbest shnur o’raladi. Bevosita qolipning ostida, izolyatsiyadan tozalangan tomirda sovitgich 6 o’rnatiladi. Elektrod tutqich va sovitgichdan chiqqan simlarning uchi quvvati kamida 1,5 kVA bo’lgan payvandlash transformatoriga ulanadi va tomirning kesilgan uchiga flyus surtib payvandlashag kirishiladi. Buning uchun elektrod tutqich 2 da mahkamlangan ko’mir elektrod 3 tomir uchiga bosiladi va shanday holatda yaxshilab qizib suyuqlanishning dastlabki belgilari paydo bo’lguncha ushlab turiladi. Keyin elektrodni tomir kesimi uchida sekin harakatlantirib tomirning hamma tomirchalari suyultiriladi va hosil qilingan suyuqlanmaga flyus surtilgan qo’shilma 0 alyuminiy chiviq 1 botiriladi. Qo’shimcha suyuqlangandan keyin qo’shimcha chiviq qolipni oxirigacha to’ldiradi. Metall sovigandan so’ng tomirdan qolip va sovitgich olinadi, hosil bo’lgan payvandlangan tomirlarning yaxlit uchi po’lat cho’tka bilan shlak va flyus qoldiqlaridan tozalanadi. Biriktirish uchun shunday tayyorlangan tomirlar uchlariga flyus surtiladi va tomirlar kesimi yuzalarida uncha katta bo’lmagan oraliq qoldirib gorizontal holda o’rnatilgan tarnovsimon biriktirish va tarnovlash qolipiga yotqiziladi, keyin ingichka sim bilan qolip simlarga bog’lab qo’yiladi. Qolip 8 ning ikkila tomonida tomirlarning izolyatsiyadan tozalangan qismlarida, sovitgichlar o’rnatiladi va ular payvandlash transformatoriga ulanadi (1–rasm,b). Payvandlanadigan tomirlarning uchlariga elektrodni navbatma–navbat tekkizib, ular suyuqlantiriladi, so’ngra qolipga flyus surtilgan qo’shilma–chiviq kiritiladi va u ham suyuqlantiriladi, bunda alyuminiy suyuqlanmasi qolipning hammasi to’lguncha va qolip ustida balandligi 1–2 mm li sferik qabariq hosil bo’lguncha payvandlash davom ettiriladi. Qolip va sovitgichlar olinib payvandlangan qism egovlanadi va asfalg’t yoki gliftal laki surib izolyatsiyalanadi, so’ng izolyatsiya ustidan yana lak surtiladi. Simlarning ulanadigan tomirlarini payvandlash operatsiyasi tartibi 1–rasm, v da ko’rsatilgan.
|
Kesim yuzasi 16 mm2 dan katta bo’lgan alyumin simlarni biriktirish va tarmoqlash Kirish instruktaji. Instruktajning turlari, mazmuni va xujjatlashtirish. Ishning xavfsizlik usullari va yong’inga qarshi tadbirlar
|
PK–2M ombiri yoki GKM gidravlik ombir, asfalg’t yoki gliftad laki, yo’ishqoq lenta, kvarts–vazelin yoki rux–vazelin ‘astalari, gaz gorelkasi, oboymada ombirlar, ‘o’lat simli cho’tka
|
|
Kesimlari 16 mm2 dan katta bo’lgan ko’p simli alyuminiy simlar va kabellarni payvandlab biriktirish va tarmoqlash tayorlash, sim va kabelarni ulanish qismini chotka bilan tozalash. tomirning izolyatsiyasi olinadi va benzinda yuviladi.
|
Katta kesimli (16–240 mm2 ), ko’p simli alyuminiy simlarning uchma–uch tutashgan uchlari kontaktli qizdirish yoki termitli payvandlash yo’rli bilan biriktiriladi.
| | |
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi qashqadaryo viloyati kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish xududiy boshqarmasi dehqonobod tuman 1-son kasb-hunar maktabi
|