Ktk montaji. Yuqori kuchlanishli o'chirgichlar Reja

|
Ktk montaji. Yuqori kuchlanishli o'chirgichlar Reja
|
Sana | 07.06.2024 | Hajmi | 0,7 Mb. | | #261277 |
Bog'liq KTK montaji. Yuqori kuchlanishli o\'chirgichlar
KTK montaji. Yuqori kuchlanishli o'chirgichlar
Reja:
1. Yuqori Kuchlanishli O'chirgichlar Haqida
2. Yuqori kuchlanishli o'chirgichlarning xarakteristikalari
3. Yuqori kuchlanishli o'chirgichlarning ishlash mexanizmi
Yuqori Kuchlanishli O'chirgichlar Haqida
Yuqori kuchlanishli o'chirish moslamasi asosan yuqori voltli kontaktlarning zanglashiga olib keladigan oqim va yuk oqimini kesish yoki yopish uchun ishlatiladigan yuqori kuchlanishli o'chirish moslamasining bir turi. Bundan tashqari, o'rni himoyasi qurilmalari nazorati ostida ortiqcha yuk oqimini va qisqa tutashuv oqimini kesishi mumkin. Yuqori kuchlanishli elektron to'xtatuvchilari normal yoki noto'g'ri sharoitlarda yuqori voltli zanjirlarni ulash yoki o'chirish va yoyni o'chirish funktsiyasiga ega bo'lishi mumkin.
U nafaqat oddiy kontaktlarning zanglashiga olib keladigan tokni o'chirib qo'yishi yoki yopishi, balki nosozliklar yuzaga kelganda haddan tashqari oqim yoki qisqa tutashuv oqimini ham uzishi, avariyalarning kengayishini oldini olish, tizimdagi turli elektr jihozlarini shikastlanishdan himoya qilishi va elektr tokining xavfsiz ishlashini ta'minlashi mumkin. xatosiz tizim.
Ishlab chiqarish sanoatida yuqori kuchlanishli elektron to'sarlarning umumiy sanoat ishlab chiqarish qiymati yildan-yilga o'sib bormoqda, yillik o'sish sur'ati 10% dan oshdi va sanoat tez rivojlanish tezligini saqlab qoldi. U elektr stantsiyalari, podstansiyalar, uzatish va taqsimlash tizimlarida, shuningdek, elektr jihozlari va elektr uzatish liniyalarini boshqarish tizimlarida keng qo'llaniladi.
Shuni esda tutingki, yuqori voltli o'chirgichlardan foydalanilganda, asbob-uskunalar va shaxsiy xavfsizlikni ta'minlash uchun ishlash tartib-qoidalariga va xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilish kerak.
Yuqori kuchlanishli o'chirgichlarning xarakteristikalari
Vakuumli o'chirgichlar vakuumni yoyni o'chirish vositasi va izolyatsion vosita sifatida ishlatadi. Har bir qism izolyatsion shisha va boshqa materiallardan yasalgan qobiq bilan yopiladi va harakatlanuvchi aloqa novdasi va harakatlanuvchi kontaktning muhrlanishi metall ko'rgich bilan amalga oshiriladi.
Vakuumli o'chirgichlar quyidagi xususiyatlarga ega:
(1) Tuzilishi engil, kontaktni buzish masofasi kichik (10kV, faqat 10 mm), harakat tez, operatsiya engil, o'lchami kichik va og'irligi engil.
(2) Archalanish vaqti qisqa va kontaktlar vakuum holatida bo'lganligi sababli, kamon nosozliklari asosan sodir bo'lmaydi. Odatda, kamonni avtomatik ravishda o'chirish uchun bizga faqat yarim tsikl (0.01 soniya) kerak, shuning uchun yarim sikl o'chirgich mavjud. Ya'ni, u orqali o'tadigan oqim miqdori bilan hech qanday aloqasi yo'q.
(3) Kontakt bo'shlig'i muhitining tiklanish tezligi tezroq.
(4) Uzoq xizmat muddati.
(5) Kamroq texnik ishlar, yong'inga chidamli va portlashga qarshi.
Vakuumli tizim o'chirgichlarining asosiy rivojlanish xususiyatlari quyidagilardir: qisqa aloqa masofasi, kichik o'lchamli, engil, past harakat kuchi, tezkor harakat, yong'in va portlashdan himoya qilish; qisqa kamon vaqti (odatda biz faqat yarim tsikldan o'tishimiz kerak) va uzilish oqimi Muammo bilan bog'liq emas; aloqa bo'shlig'ining ishchi muhiti kamon o'chirilgandan keyin tiklanishi mumkin. Yuqori tezlik va yaxshi sindirish ko'rsatkichi; quvvat o'chirilganda kontaktlarning ozgina yonishi, uzoq xizmat qilish muddati; ish muhitida past shovqin; korxonalarda tez-tez ishlash uchun javob beradi, ayniqsa sig'imli yukni hisoblash oqimini (10kV va undan past) sindirish uchun javob beradi.
1. Yuqori kuchlanishli o'chirgich kontaktlarning zanglashiga olib keladigan yuqori kuchlanishli tok uchun mos keladi. Nominal qiymatdan yuqori kuchlanishli oqimlarni kamaytirish yuqori kuchlanishli davrlarning muhim qismidir. Bunga qo'shimcha ravishda, yuqori kuchlanishli elektron to'xtatuvchisi - bu oqim etishmovchiligi yoki normal qiymatdan keyin o'zgarib turadigan himoya qurilma. Bunga qo'shimcha ravishda, yuqori kuchlanishli elektron to'xtatuvchilarning quvvati dizayni nisbatan katta, asosan oqim transformatori orqali elektron to'xtatuvchining himoyasini oshirish.
2. O'chirish strukturasi qisqa tutashuvdan himoya qilish muammosiga ega bo'lsa, oqim kuchli magnit maydon hosil qiladi, bu esa qayta tiklanish kuchini bartaraf etishi mumkin. Chiqarishni tortib olish orqali ishlab chiqarishni mexanizatsiyalash texnologiyasi tizim quvvatini boshqarish tugmachasini o'chirishni amalga oshirish uchun ishlatiladi. Ammo oqim nominal qiymatdan oshib ketganda, joriy signal kuchi katta bo'ladi va rivojlanish juda ko'p issiqlikni talab qiladi. Keyin, joriy qiymatni oshirish va operatsion faoliyat vaqtini qisqartirish uchun metall plitani suring.
3. Yuqori kuchlanishli o'chirgich besh qismdan iborat bo'lib, ulardan uzilish qismi asosiy komponent bo'lib, u asosan elektr to'sarning simlari va uzilishi uchun javobgardir. Sxema ishga tushirilgandan so'ng, kontaktlarning zanglashiga olib, keyin buyruq oraliq qism orqali kommutatsiya elementiga uzatiladi va sxema yopiladi. Kalit asosan to'rt qismdan iborat bo'lib, ularning aksariyati erdan oqimni izolyatsiya qilish uchun elektron to'xtatuvchining izolyatsion braketiga o'rnatiladi.
4. Yuqori kuchlanishli o'chirgichlar asosan elektr stantsiyalari va podstansiyalar kabi energiya xarajatlarini nazorat qilish axborot tizimlarida qo'llaniladi. Rivojlangan yoyni o'chirish effekti tufayli elektr tarmog'i tizimi ishlab chiqarilishi va normal ishlashi mumkin va turli xil elektr jihozlarining oqimi o'z-o'zidan uzilishi mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda, oqim ishlamay qolganda, muammoli oqim kompaniyaning ichki himoya ekotizimlari orqali xavfsizlik xavfi hodisalarini oldini olish uchun tezda uziladi. Ko'rinib turibdiki, yuqori voltli elektron to'xtatuvchining normal va iqtisodiy ishlashi mumkinmi, mamlakatimiz elektr elektron tizimiga muhim ta'sir ko'rsatadi.
Yuqori kuchlanishli o'chirgichlar
Uzgichlar podstantsiyalarda asosiy kommutatsion apparat xisoblanib, ular liniyalarni istalgan rejimlarda uzib ulash va liniyalarni o'ta yuklanish va qisqa tutashuv toklaridan ximoyalash uchun xizmat qiladi. Qisqa tutashuv toklarini uzish va mavjud qisqa tutashuv toklariga ulash eng og'ir mahsuliyatli operatsiya xisoblanadi shulardan kelib chiqib
Yuqori kuchlanish uzgichlariga quyidagi talablar qo'yiladi:
- belgilangan kattalikdagi toklarni ishonchli uzish;
- tez tahsir etish, yahni uzish vaqtining eng kichik bo'lishi;
- avtomatik qayta ulash uchun yaroqligi, yahni uzgichni uzilgan zaxoti qayta tez
ulash
- kontaktlarni qarash va reviziya qilish qulayligi;
- yong'in va portlashga xavfsizlik;
- transportirovka qilish va ishlatishning qulayligi.
Kam moyli uzgichlar xozirgi kunda barcha kuchlanishdagi ochiq va yopiq taqsimlash qurilmalarida keng qo'llaniladi. Bu uzgichlarlarda moy asosan yoyni so'ndiruvchi sifatida ishlatilib, faqat ajralilgan kontaktlar orasida qisman izolyasiya muxiti bo'lib xizmat qiladi. Tok o'tkazuvchi qisimlar bir-biridan va yerga tutashtirilgan konstruktsiyalardan chinni yoki boshqa qattiq izolyasiyalovchi materiallar yordamida izolyatsiyalanadi. Xona ichiga o'rnatish uchun uzgichlarning kontaktlari po'lat bochkada joylashadi. Kam moyli uzgichlar chinni korpusga ega 610 kV li osma tipdagi uzgichlar eng ko'p tarqalgan bo'lib bu uzgichlarda uchchala qutublar uchun krpus chinni izolyatorlarda umumiy ramkaga maxkamlanadi. Har bir qutubda kontaktlarning bitta uzilishi va yoy so'ndiruvchi kamera nazarda tutilgan
Yuqori kuchlanishli o'chirgichning vazifasi
Yuqori kuchlanishli o'chirgichlar elektr stantsiyalari, podstansiyalar va energiya tizimlarida muhim nazorat va himoya uskunalari hisoblanadi. Ularning vazifalari:
(1) Boshqarish effekti. Energiya tizimining ishlashi ehtiyojlariga ko'ra, ba'zi yoki barcha elektr jihozlarini va ba'zi yoki barcha liniyalarni ishga tushiring yoki ishga tushiring.
(2) Himoya ta'siri. Energiya tizimining ma'lum bir qismi ishlamay qolganda, tizimdan noto'g'ri qismni tezda olib tashlash, elektr ta'minotidagi uzilish diapazonini qisqartirish, avariyalarning kengayishiga yo'l qo'ymaslik, tizimdagi turli elektr jihozlarini shikastlanishdan himoya qilish va himoya qilish qurilmalari va avtomatik qurilmalar bilan hamkorlik qiladi. tizimning nuqsonsiz qismini xavfsiz ishlashini ta'minlash.
Yuqori kuchlanishli elektron to'sarlarning asosiy tuzilishi odatda quyidagilarga bo'linadi: burilish qismi, yoyni o'chirish qismi, izolyatsiyalash qismi va ishlaydigan mexanizm qismi. Yuqori kuchlanishli kalitlarning asosiy turlari yoyni o'chirish muhitiga ko'ra moyli o'chirgichlar, havo o'chirgichlari, vakuumli o'chirgichlar, oltingugurtli geksaftoridli o'chirgichlar, qattiq gazli o'chirgichlar va magnit puflovchi elektron to'sarlarga bo'linadi.
Amaliyot xarakteriga ko'ra, uni elektr mexanizmlari, pnevmatik mexanizmlar, gidravlik mexanizmlar, bahor energiyasini saqlash mexanizmlari va qo'lda ishlaydigan mexanizmlarga bo'lish mumkin.
(1) Yog 'o'chirgich. Transformator yog'ini yoyni o'chirish vositasi sifatida ishlatish ikki turga bo'linadi: ko'proq yog' va kamroq yog'.
(2) Oltingugurt geksaflorid o'chirgich. Yoyni o'chirish uchun inert gaz oltingugurt geksaflorididan foydalanish va kontaktlar orasidagi izolyatsiyani kuchaytirish uchun uning yuqori izolyatsiyalash ko'rsatkichlaridan foydalanish.
(3) Vakuumli o'chirgich. Kontakt yuqori vakuumli kamon o'chirish kamerasida muhrlangan bo'lib, yoyni o'chirish uchun vakuumning yuqori izolyatsiyalash ko'rsatkichlaridan foydalanadi.
(4) Havo o'chirgich. Yoyni o'chirish uchun yuqori tezlikda oqadigan siqilgan havodan foydalaning.
(5) Qattiq gaz ishlab chiqarish o'chirgichi. Yoyni o'chirish uchun yoyning yuqori harorat ta'sirida qattiq gaz hosil qiluvchi moddalardan parchalangan gazdan foydalaning.
(6) Magnit puflash o'chirgichi. Zanjirni uzganda, u orqali o'tadigan katta oqim natijasida hosil bo'lgan elektromagnit kuch yoyni tez uzaytiradi va uni sovutish va o'chirish uchun magnit yoyni o'chirish kamerasiga tortadi.
Yuqori kuchlanishli elektron to'sarlarning sinov toifalari asosan quyidagilarga bo'linadi: uskunalarni topshirish sinovi, kapital ta'mirlashdan keyingi sinov, profilaktik sinov va maxsus baholash sinovi. Asosiy sinov ob'ektlari izolyatsiya qarshiligini o'lchash, o'tkazgichning dielektrik yo'qotish tezligini o'lchash, moy sinovi, AC kuchlanishga chidamlilik sinovi va doimiy oqim qarshiligini o'lchashni o'z ichiga oladi. Muayyan loyihalar va talablar "Elektr qurilmalarini topshirishning profilaktik sinovlari to'g'risidagi Nizom" ga muvofiq belgilanadi.
Elektr tarmog'ining rivojlanishi va energiya iste'molchilarining yuqori sifatli va ishonchli elektr ta'minotiga bo'lgan talabini qondirish uchun yuqori voltli o'chirgichlar razvedka tomon rivojlanmoqda. Intellektual yuqori voltli elektron to'xtatuvchining onlayn monitoring funktsiyasi, mikroprotsessorni boshqarish funktsiyasi mavjud va yangi oqim va kuchlanish sensorlarini qabul qiladi.
Yuqori kuchlanishli o'chirgichlarning asosiy parametrlari
Yuqori kuchlanishli o'chirish to'xtatuvchisi (yoki yuqori voltli kalit) nafaqat yuqori voltli zanjirdagi bo'sh oqim va yuk oqimini uzib qo'yishi yoki yopishi mumkin; shuningdek, tizim ishlamay qolganda, o'rni himoya qilish moslamasi funktsiyasi orqali ortiqcha yuk oqimi va qisqa tutashuv oqimini uzib qo'ying. Kamonni mukammal söndürme tuzilishi va oqimning etarli sig'imi.
Nominal kuchlanish Nominal kuchlanish normal ish paytida yuqori kuchlanish bardosh bera oladigan kuchlanish darajasini bildiradi va u elektron to'sarning izolyatsiya darajasini belgilaydi. Nominal kuchlanish (UN) uning kuchlanish kuchini bildiradi. Odatda ishlatiladigan o'chirgichlarning nominal kuchlanish darajasi 3, 10, 20, 35, 60, 110kV ... O'chirish to'xtatuvchisining ehtiyojlarini qondirish uchun turli xil o'rnatish joylarida voltajga qarshilik ko'rsatish uchun tegishli milliy standartlar ish kuchlanishini aniqlaydi elektron to'sar bardosh bera oladi. Yuqorida aytib o'tilgan turli xil nominal kuchlanishli o'chirgichlarning ish kuchlanishi 3.6, 12, 24, 40.5, 72.5, 126kV ...
Nominal oqim nominal oqim - bu elektron to'sarning belgilangan atrof-muhit harorati ostida uzoq vaqt o'tishiga ruxsat berilgan ish oqimi (samarali qiymat). O'chirish to'xtatuvchisi tomonidan belgilangan atrof-muhit harorati 40 ° S dir. Tez-tez ishlatiladigan o'chirgichlarning nominal oqimi 200, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 3150A ...
Nominal uzilish oqimi Nominal uzilish oqimi elektron to'sarning nominal voltaj ostida ishonchli tarzda sindirishi mumkin bo'lgan qisqa tutashuvdagi oqim qiymatini anglatadi. Bu elektron to'sarning kamonni o'chirish qobiliyatini ko'rsatadigan texnik parametrdir.
Yopish oqimi O'chirish to'xtatuvchisi yopilishidan oldin, agar kontaktlarning zanglashiga olib keladigan qisqa tutashuvi bo'lsa, elektron to'sar yopilganda kontaktlarning zanglashiga olib keladigan oqimi bo'ladi; ulkan elektromotor kuch va issiqlik hosil bo'ladi, bu esa kontaktlarning zanglashiga olib kelishi mumkin Mexanik shikastlanish yoki payvandlash. Yopish oqimi kontaktlarning zanglashiga olib keladigan payvandlashsiz yoki boshqa shikastlanishlarsiz elektron to'sarni ishonchli tarzda yopilishini ta'minlash uchun elektron to'xtatuvchidan ruxsat berilgan qisqa tutashuv tokini anglatadi.
Yuqori kuchlanishli o'chirgichlarning ishlash mexanizmi
1. O'chirish to'xtatuvchining ishlash mexanizmining ta'rifi: o'chirgichning o'chirilishini, yopilishini va yopiq holatini saqlashni boshqarish uchun ishlatiladigan asbob-uskunalar. Ishlash mexanizmining ishlashi to'g'ridan-to'g'ri elektron to'xtatuvchining ish ko'rsatkichlariga ta'sir qiladi.
2 Ishlash mexanizmiga qo'yiladigan talablar:
Yopish: O'chirish to'xtatuvchisining yopilish tezligi xususiyatlarining talablariga javob bering va normal sharoitlarda va qisqa tutashuv xatosi mavjud bo'lganda, ish mexanizmi elektron to'xtatuvchini ishonchli tarzda yopishi mumkin.
Yopuvchi ushlab turish: O'chirish to'xtatuvchisi yopilgandan so'ng, ishlaydigan mexanizm kontaktni yopiq holatda ishonchli ushlab turishi kerak. Qisqa tutashuvli elektr energiyasi, shamol energiyasi, zarba kuchi va ba'zi tasodifiy nosozliklar bo'lsa, kamon kontaktini ajratmaslik kerak.
Ochiq: elektron to'sarning ochilish tezligi xususiyatlari talablariga javob bering, ochilish vaqtida harakatlanuvchi kontaktni ochish tezligi va ochilish vaqti belgilangan qiymatga javob berishi kerak, ochilish tugagandan so'ng, kontaktni ochish masofasi talablariga javob berishi va zarba tebranishini kamaytirishi kerak. U nafaqat avtomatik yoki uzoqdan qo'mondon buyruqlarini qabul qila oladi, balki elektron to'xtatuvchini tezda ochishi mumkin. Favqulodda holatlarda qo'lda ochish operatsion mexanizmda amalga oshirilishi mumkin.
Operatsion buyruqlarning to'g'ri va ishonchli bajarilishi: silliq ochish va yopish jarayoni, barqaror tamponlama ishlashi, tezligi va uning xarakteristikalari dizayn ehtiyojlariga javob beradi. Ishingiz tugagach, keyingi harakatga tayyorlanish uchun avtomatik almashing. Tegishli signallar (indikator, signal, boshqaruv, blokirovka va boshqalar) chiqariladi.
Anti-sakrash va erkin qo'zg'alish: Yopish jarayonida, agar kontaktlarning zanglashiga olib kelmasa, ish mexanizmi avtomatik to'xtatuvchini o'z-o'zidan ochishi kerak, hatto yopish buyrug'i ko'tarilmasa ham, keraksiz ko'paytirmaslik uchun elektron to'xtatuvchini yana yopib bo'lmaydi. noto'g'ri oqimni ajratish va yopish uchun vaqt.
Bepul o'chirish: yopilish jarayonida operatsion mexanizm ochish buyrug'ini qabul qilganda, mexanizm sakrashni oldini olish uchun yopish buyrug'ini bajarmaydi va darhol eshikni ochadi.
Qayta tiklash: O'chirish to'xtatuvchisi ochilgandan so'ng, ishlaydigan mexanizmning turli qismlari avtomatik ravishda yopilishga tayyor holatga qayta tiklanishi kerak.
Qulflash: O'chirish to'xtatuvchisi ishlashining xavfsizligi va ishonchliligini ta'minlash uchun operatsion mexanizm ham bo'lishi kerak bo'lgan qulflash funktsiyalari quyidagilardir: ajratish va yopish pozitsiyalarini qulflash; Yuqori va past havo bosimi (gidravlik) qulflash; Bahor ishlaydigan mexanizmdagi yopish kamonining holati qulflangan. Energiyani saqlash muddati ish davrining qoidalariga javob berishi kerak.
O'z-o'zini himoya qilish qobiliyatlari (masalan, sakrashga qarshi, sekin ajratish, g'ayritabiiy vaziyatni qulflash, birlashtirilgan vaqtni o'z-o'zini himoya qilish, ortiqcha yuk va eskirgan himoya va boshqalar) va jihozlar va shaxsiy xavfsizlik uchun zarur bo'lgan boshqa blokirovkalash qurilmalari.
(1) Etarli ish kuchi: o'chirgichni sindirish va yopish talablariga javob berish; O'chirish to'xtatuvchisi etarli yopilish tezligiga ega ekanligiga ishonch hosil qiling.
(2) Yuqori ishonchlilik: tezkor harakat, harakatni rad etish, noto'g'ri ishlash va hk.
(3) Anti-"sakrash" funktsiyasi: elektr usuli: sakrashga qarshi o'rni boshqaruv pastadiriga o'rnating: mexanik usul: bo'sh xiralash moslamasini o'rnating.
3. Ishlash mexanizmi
1) Qo'lda ishlash mexanizmi
Xususiyatlari: yopish uchun ishchi kuchiga tayanish, ochish uchun elastik sariq kuchga tayanish. Erkin sayohat mexanizmi bilan oddiy tuzilmaning kamchiliklari: ish kuchi ishchi kuchi bilan cheklangan, yopish vaqti uzoq va avtomatik qayta yopilishi amalga oshirilmaydi. Odatda nominal uzilish oqimi 6,3 kA dan oshmaydigan o'chirgichlar uchun javob beradi.
2) Elektromagnit ishlash mexanizmi
Xususiyatlari: Elektr energiyasini yopish kuchi sifatida mexanik energiyaga aylantirish uchun elektromagnitlardan foydalaning. Mexanizm oddiy va ishonchli bo'lib, avtomatik qayta yopish va masofadan boshqarish uchun ishlatilishi mumkin.
Kamchiliklari: Yopuvchi lasanning quvvat iste'moli juda katta, qimmat batareya paketlarining konfiguratsiyasini talab qiladi va elektromagnit mexanizm tuzilishi katta va harakat muddati uzoq. 10-35kV oʻchirgichlarda keng qoʻllaniladi.
3) Pnevmatik ish mexanizmi
Xususiyatlari: pnevmatik ochilish (siqilgan havo), bahorni yopish; Tez harakat, sezgir javob, katta chiqish ishi va halqa haroratining mexanik xususiyatlarga ozgina ta'siri.
Kamchiliklari: katta ish shovqini, havo sifati uchun juda yuqori talablar.
Odatda 126-550 kV yuqori kuchlanishli SF oʻchirgichlarda qoʻllaniladi.
4) Bahor energiyasini saqlashning ishlash mexanizmi
Xususiyatlari: Bahor tomonidan oldindan saqlangan energiya yopish quvvati sifatida ishlatiladi. Kuchli to'liqlik, qo'shimcha uskunalar bilan jihozlashning hojati yo'q, bahor energiyasini saqlashda kam quvvat iste'moli.
Kamchiliklari: strukturasi murakkab, ishlov berish texnologiyasi va materialning ishlash talablari yuqori va mexanizmning o'zi og'irligi ish kuchining oshishi bilan keskin ortadi.
Odatda 10 - 35 kV o'chirgich 126-252 kV o'z-o'zidan energiya o'chirish kamerasi yuqori kuchlanishli SF6 o'chirgich uchun mos keladi.
5) Shlangi ishlash mexanizmi
Xususiyatlari: Siqilgan gazni (azotni) energiya sifatida ishlatish, energiyani uzatish uchun vosita sifatida gidravlik moyni ishlatish, pistonni ishni bajarish uchun itarib, elektron to'sar bo'linadi va yopiladi; Tez harakat, sezgir javob, katta chiqish, operatsiya va texnik xizmat yo'q, kichik ekspluatatsiya, yuqori ishonchlilik, nisbatan bir xil chiqish
Kamchiliklari: atrof-muhitga katta ta'sir, murakkab tuzilma, yuqori ishlab chiqarish jarayoni va materialning ishlash talablari. 110kV va undan yuqori kamroq yog 'va SF6 o'chirgichlarda keng qo'llaniladi.
Xulosa
Oxirgi o'n yilda mamlakatimiz aholisining elektr energiyasiga bo'lgan talabi qariyb o'n barobar oshdi. Biroq mavjud quvvatlarning texnik jihatdan eskirgani, xususan, suv-energetika resurslaridan samarali foydalanilmagani oqibatida elektr tokiga ortib borayotgan ehtiyojni uzluksiz ta'minlashda sezilarli muammolar yuzaga keldi shu sabali Respublikamizda energetikani rivojlantirish asosida iqtisodiyot tarmoqlarini va ijtimoiy sohani elektr energiyasi bilan to'liq va sifatli ta'minlash bo'yicha katta miqyosda ishlar olib borilmoqda
Bugungi kunda yirik ishlab-chiqarish va ilmiy-texnik salohiyatga ega bo'lgan mamlakatimiz energetikasi butun xalq xo'jaligi kompleksining rivojlanishiga salmoqli tahsir ko'rsatib kelmoqda. Yalpi elektrlashtirish vatanimiz shaharlari va viloyatlarining ishlab chiqarishi va infratuzilmasini rivojlantirishga, xalq xo'jaligining barcha tarmoqlarini industrial yuksaltirishga imkon berdi.
Iqtisodiy islohotlar yillari mobaynida sohaning energetik korxonalari tomonidan har yili 60 mlrd. kVt.soat elektr energiyasi ishlab chiqarilmoqda, bu esa iqtisodiyot va aholining elektr energiyasiga bo'lgan talabini to'liq qondirmoqda [2].
Hozirgi kunda barcha energiya manbalarini energetik quvvatlarini oshirish vazifasi bilan birga ishlab chiqarilgan energiyani uzatish, taqsimlash va yetkazish ishlarida energiya yo'qolishlarini keskin kamaytirish vazifasi turibdi.
Hozirda ishlab turgan aksariyat elektr tahminoti tizimi shu jumladan elektr tahminoti tizimining muxim kismi bulgan ularning bosh posaytiruvchi podstantsiyalari (BPP) yukori samara bilan ishlamaydi, ularda elektr energiya yukotishlar belgilangan mehyordan yukori va tez-tez avariya xolatlari sodir buladi. Bunga asosiy sabab podstantsiya qurilma va jixozlarini eskirganligi, montajini talabga javob bermasligi, korxonalarning ishlab chiqarish texnika va texnologiyalarini yuqori surhatlar bilan o'zgarishidir. Hozirgi zamon elektr energetikasi soxasining asosiy vazifalaridan biri yuqori samara bilan ishlaydigan va energiya tejamkor elektr tahminoti tizimini shakllantirishdir.
Adabiyotlar:
1. Рожкова Л.Д, Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станции и подстанций: учебник. - Москва: АКАДЕМИА, 2004.
2. Allaev Q.Z, Siddiqov I.X, Hakimov M.H. Stantsiya va podstantsiyalarning elektr qismi. O'quv qo'llanma. - Toshkent, 2013 y.
3. Даминов А.А. Автоматическое регулирование источников реактивной мощности / А.А. Даминов, Н.М. Махмудов, Б.Б. Мамадалиев // Science Time. -2019. - № 4(64). - С. 68-71.
4. Перспективные направления автоматизированного управления процесса производства, передачи и потребления электроэнергии / А.А. Даминов, Т.У. Атмирзаев, Н.М. Махмудов, Ф.Ф. Шарипов // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2017. - № 2-3. - С. 59-62.
5. Даминов А.А. Функциональные возможности и преимущества микропроцессорной системы воздушных линий / А.А. Даминов, Н.М. Махмудов // Science Time. - 2016. - № 3(27). - С. 159-161.
|
| |