Neftni qayta ishlash korxonasi

|
Neftni qayta ishlash korxonasi
|
bet | 2/5 | Sana | 16.05.2024 | Hajmi | 245,85 Kb. | | #238876 |
Bog'liq 30-21 EENeftni qayta ishlash korxonasi P, Q va S quvvatlari yozgi sutkalik grafigi
10-rasm. Neftni qayta ishlash korxonasi yoz mavsumidagi aktiv quvvat yuklama grafigi
11-rasm. Neftni qayta ishlash korxonasi yoz mavsumidagi reaktiv quvvat yuklama grafigi
12-rasm. Neftni qayta ishlash korxonasi yoz mavsumidagi to’la quvvat yuklama grafigi
Yillik yuklamalari grafigini qurishda yozgi va qishki to’la quvvatlarni qoshib ishlash vaqtini hisoblab chiqamiz.
Qishki
|
|
Yozgi
|
|
|
Umumiy
|
70,74167
|
152
|
66,21488
|
213
|
152
|
75,11369
|
69,23274
|
152
|
66,21488
|
213
|
304
|
75,11369
|
68,62917
|
152
|
66,21488
|
213
|
456
|
75,11369
|
69,23274
|
152
|
66,21488
|
213
|
608
|
74,72679
|
69,83631
|
152
|
68,62917
|
213
|
760
|
74,51012
|
69,53452
|
152
|
66,73333
|
213
|
912
|
74,12321
|
69,72798
|
152
|
66,2381
|
213
|
1064
|
74,12321
|
70,82679
|
152
|
67,3369
|
213
|
1216
|
73,73631
|
74,12321
|
152
|
69,31786
|
213
|
1368
|
73,32619
|
74,72679
|
152
|
72,22738
|
213
|
1520
|
73,0244
|
73,73631
|
152
|
72,22738
|
213
|
1672
|
73,0244
|
72,6375
|
152
|
71,73214
|
213
|
1824
|
72,93929
|
73,0244
|
152
|
72,11905
|
213
|
1976
|
72,6375
|
73,32619
|
152
|
72,11905
|
213
|
2128
|
72,44405
|
72,44405
|
152
|
70,63333
|
213
|
2341
|
72,22738
|
72,93929
|
152
|
71,12857
|
213
|
2554
|
72,22738
|
73,0244
|
152
|
70,22321
|
213
|
2767
|
72,11905
|
75,11369
|
152
|
70,71845
|
213
|
2980
|
72,11905
|
75,11369
|
152
|
71,21369
|
213
|
3132
|
71,73214
|
74,51012
|
152
|
70,61012
|
213
|
3345
|
71,73214
|
75,11369
|
152
|
70,61012
|
213
|
3558
|
71,21369
|
74,12321
|
152
|
68,19583
|
213
|
3771
|
71,12857
|
71,73214
|
152
|
67,20536
|
213
|
3923
|
70,82679
|
70,63333
|
152
|
66,71012
|
213
|
4075
|
70,74167
|
|
|
|
|
4288
|
70,71845
|
|
|
|
|
4440
|
70,63333
|
|
|
|
|
4653
|
70,63333
|
|
|
|
|
4866
|
70,61012
|
|
|
|
|
5079
|
70,61012
|
|
|
|
|
5292
|
70,22321
|
|
|
|
|
5444
|
69,83631
|
|
|
|
|
5596
|
69,72798
|
|
|
|
|
5748
|
69,53452
|
|
|
|
|
5961
|
69,31786
|
|
|
|
|
6113
|
69,23274
|
|
|
|
|
6265
|
69,23274
|
|
|
|
|
6417
|
68,62917
|
|
|
|
|
6630
|
68,62917
|
|
|
|
|
6843
|
68,19583
|
|
|
|
|
7056
|
67,3369
|
|
|
|
|
7269
|
67,20536
|
|
|
|
|
7482
|
66,73333
|
|
|
|
|
7695
|
66,71012
|
|
|
|
|
7908
|
66,2381
|
|
|
|
|
8121
|
66,21488
|
|
|
|
|
8334
|
66,21488
|
|
|
|
|
8547
|
66,21488
|
|
|
|
|
8760
|
66,21488
|
12-rasm.Yillik yuklama grafigi
W=t1*S1+t2*S2+…..+tn*Sn=(70,74167+69,23274+68,62917+69,23274+69,83631+69,53452+69,72798+70,82679+74,12321+74,72679+73,73631+72,6375+73,0244+73,32619+72,44405+72,93929+73,0244+75,11369+75,11369+74,51012+75,11369+74,12321+71,73214+70,63333)*152+(66,21488+66,21488+66,21488+66,21488+68,62917+66,73333+66,2381+67,3369+69,31786+72,22738+72,22738+71,73214+72,11905+72,11905+70,63333+71,12857+70,22321+70,71845+71,21369+70,61012+70,61012+68,19583+67,20536+66,71012)*213=667753.85
TMAX= 7745,424175
7047,469934
II. KUCH TRANSFORMATORINI QUVVATI VA SONINI ANIQLASH.
Berilgan sanoat korxonalarining toʻla quvvatini 40 % -ni I –toifali, 60% - ni esa II- toifali isteʼmolchilar tashkil etadi.
I va II–toifali isteʼmolchilarni aktiv va toʻla quvvatlari quyidagicha aniqlanadi.
а) I – chi sanoat korxonasi uchun:
[МW]
МW]
[МV.А]
[МV.А]
b) II – chi sanoat korxonasi uchun:
16.64[МW]
[МW]
[МV.А]
[МV.А]
v) Umumiy toʻla quvvatni quyidagicha aniqlanadi:
[ MV .A]
Agar isteʼmolchilarning koʻpchilik qismi birinchi va ikkinchi toifali boʻlsa, yoki sutkalik va yillik yuklama grafigi oʻzgarib tursa, ikki transformatorli podstansiyadan foydalanish tavsiya qilinadi. Bunda har bir transformator umumiy yuklamaning 70% ga hisoblanadi.
Transformatorning nominal quvvati quyidagi shartga muvofiq tanlanadi.
[MV . A]
anavi,
56,93027MV . A]
Shunday qilib, GOSTga ko'ra, 63 MVA · A; 40 MVA yoki undan ortiq quvvatga ega uch cho‘lg‘amli transformatorni tanlash tavsiya etiladi.
Agar trasformatorlardan biri ishdan chiqsa, elektr taʼminoti toʻxtalmay, ikkinchisi vaqtinchalik 140 % yuklama bilan ishlashi koʻzda tutiladi.
Isteʼmolchilar asosan I va II toifali boʻlganligi uchun, uzliksiz elektr taʼminoti toʻxtamasligi uchun podstansiyalarda ikkitadan transformator oʻrnatish tavsiya etiladi.
a) ikki xil quvvatli trasformatorlar olish koʻzda tutiladi.
I – variant: 2 x 63 MV•A; uning oʻta yuklanishi,
2510.6224
II- variant: 2 х 40МВ·А; uning oʻta yuklanishi,
1594.046
Ikkala variant ham normal ishlash rejimi boʻyicha qoniqarlidir.
b) Transformatorlardan biri ishdan chiqsa, bu tanlangan variantlarni ishlashini tekshiramiz.
I – variant: 1,4·Snam.t= 1,4 · 63 = 88,2 МV·А;
II – variant: 1,4·S nom.t= 1,4 * 40 = 56 MV A.
bunda, 1.4 – oʻta yuklanish koeffitsienti .
Ana endi iqtisody variantni aniqlaymiz:
I– variant: 2 x 63 MV A. Tipi ATDTSTN - 63000 / 110 / 35
=110 ; P x = 50 kw.
=35 kV; R k =290 kw;
=6 kV; I x =0,85%;
bahosi = 331 mln.so‘m.
II – variant: 2 x 80 MV A. ATDTSTN - 40000 / 110/35
U vn =110 kV; P x = 70 kw.
U sn =35 kV; R k = 290 kw;
Uнн =6 кV; Iх=0,6 %.
bahosi = 386 mln.so’m.
а) Uch choʻlgʻamli transformatorlarda reaktiv quvvatning keltirilgan isroflarini aniqlash.
I– variant
0.36 [кVаr]
6.7725[кVаr]
[kVar]
=63*7.25/100=4.5675 [kvar]
II - variant
[kVar]
[kVar]
[kVar]
=40*6.75 / 100=2.7 [kvar]
b) transformatorning salt ishlash vaqtidagi keltirilgan isrofini aniqlash.
[kW]
v) transformatorning qisqa tutashuv rejimidagi keltirilgan isrofini aniqlash.
I– variant
=0.324752
[kW]
=56.18835 [ kW ]
=103.3642 [ kW ]
Bu yerga
Variant II
=0.496073
[kW]
=73.51517[ kW ]
=142.1592[ kW ]
Bu yerga
d) uch choʻlgʻamli transformator yoki avtotransformatordagi elektr energiya isrofini aniqlash.
I– variant
481920.5 [kW soat]
900325.4 [kW soat]
II – variant
640133.3 [kW soat]
1243385 [KW soat]
bunda, -Y; O’; Q choʻlgʻamlaridagi maksimal isroflar vaqti boʻlib, hisoblar uchun 1=2=3 teng deb qabul qilinadi.
|
| |