I -bob. Zamonaviy isiqlik va elektrol quvvatlarning energiya samaraliligini oshirish zaxiralari

|
I -bob. Zamonaviy isiqlik va elektrol quvvatlarning energiya samaraliligini oshirish zaxiralari
|
bet | 1/6 | Sana | 20.02.2024 | Hajmi | 1,41 Mb. | | #159333 |
Bog'liq 1-боб-1 I -BOB. _ ZAMONAVIY ISIQLIK VA ELEKTROL QUVVATLARNING ENERGIYA SAMARALILIGINI OSHIRISH ZAXIRALARI
§1.1 Qattiq yoqilg'ida ishlaydigan issiqlik elektr stantsiyalarining issiqlik sxemasini termodinamik tahlil qilish.
Qattiq yoqilg'idan foydalanadigan issiqlik elektr stantsiyalarining ishlashini tahlil qilish va hozirgi holatini o'rganish uchun biz issiqlik elektr stantsiyasining asosiy issiqlik diagrammasini ko'rib chiqamiz, unda elektr stantsiyasining asosiy elementlarining nisbiy holati aniq tasvirlangan. shuningdek, tugun nuqtalarida ishchi suyuqlikning yo'nalishi, parametrlari va oqim tezligi. Tadqiqot ob'ekti - P-67 qozon agregati bilan Yangi-Angren IESning energiya bloki. Quvvat blokining asosiy issiqlik diagrammasi rasmda ko'rsatilgan. 1. 1.Yoqilg'i - kulli qo'ng'ir rangli Angren ko'mir.
Zavodning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ko'paytirish zahiralari va pasaytirish sabablari asosan ishlayotgan issiqlik elektr stantsiyalarining ishlash samaradorligiga bog'liq. Samaradorlik qiymati uchun issiqlik elektr jihozlarining ishlashini termodinamik tahlil qilish amalga oshiriladi. va samaradorlikka ta'sir qiluvchi omillar, qaytarilmas yo'qotishlarni taqsimlash va samaradorlikni oshirish uchun issiqlik elektr stansiyasi tsiklining qaysi qismini yaxshilash mumkinligini aniqlang. tsikl. Issiqlik elektr stantsiyalarida butun o'rnatishning alohida elementlari bo'yicha jarayonlarning issiqlik, mexanik va elektr yo'qotishlari mavjud. Bularga pechlarda, bug 'liniyalarida issiqlik yo'qotishlari, podshipniklarning ishqalanishidan kelib chiqadigan mexanik yo'qotishlar va boshqalar kiradi. Shuning uchun issiqlik elektr stantsiyalarining energiya samaradorligi odatda issiqlik elektr stansiyasi tomonidan tashqi iste'molchiga etkazib beriladigan ishlarning o'rnatishga etkazib beriladigan issiqlik miqdoriga nisbatini tavsiflovchi samarali samaradorlik bilan tavsiflanadi . Samarali samaradorlikni oshirish ichki mutlaq samaradorlikka o'rnatishning barcha individual elementlari. sikl mutlaq samaradorlikni beradi. butun o'rnatish uchun [ i, ii, iii]:
, (1.1)
g de - ichki samaradorlik haqiqiy qaytarib bo'lmaydigan tsikl;
- issiqlik samaradorligi qaytariladigan tsikl uchun;
- ichki nisbiy samaradorlik haqiqiy tsikl uchun.
Termodinamik mukammallikka erishish uchun mutlaq samaradorlikni oshirishga harakat qilish kerak. (1.1) tenglamaga muvofiq. Samaradorlik koeffitsienti usuli tsiklning qaytarilmasligi sababli yo'qotishlarni hisobga oladi. Ko'rib chiqilayotgan usul issiqlik manbai va ishchi suyuqlik o'rtasidagi haroratning cheklangan farqidan kelib chiqadigan yo'qotishlarni hisobga olmaydi [ 1 , 2 , 3 , iv].
Issiqlik elektr stansiyasining energiya samaradorligini baholash, shuningdek, ikkita usulni o'z ichiga olgan "issiq manba - issiqlik elektr stantsiyasi - sovuq manba" tizimining ishlashi kontseptsiyasi bilan belgilanadi: entropiya va eksergiya. Ular sikldagi qaytarilmaslikning asosiy manbalarini aniqlash va natijada yuzaga keladigan yo'qotishlar hajmini baholash uchun sifatli tahlil qilish imkonini beradi [ 1 , 2 , 5 ; 38-73, 6- betlar ; 78-115-betlar].
Keling, qozon agregatida samaradorlikni yo'qotishni ko'rib chiqaylik. Olovli pechda yoqilg'i yoqilganda, hosil bo'lgan issiqlikning bir qismi yo'qoladi. Samaradorlikni yo'qotish gaz va ishchi suyuqlik haroratidagi sezilarli farq tufayli ham sodir bo'ladi. Jarayonlarning qaytarilmasligi tufayli samaradorlikni yo'qotishni aniqlash uchun umumiy munosabat quyidagi shaklga ega [ 1 , 2 , 5 ; 38-73, 6- betlar ; 78-115-bet]:
∆ L k a = ∆ L k a 1 + ∆ L k a 2 = (1 – ķ k a ) q 1 (1 - T 0 /T T ) +
+ T 0 q 1 ē ka ( ( s 1 0 - s 5d ) / (i 1 0 - i 5d ) – 1 / T T ) , [ kJ / kg ], (1.2)
bu yerda ē to a - samaradorlik qozon birligi; q 1 - qozon pechida yoqilg'ining yonishi paytida ishlaydigan suyuqlik uchun ajratilgan issiqlik miqdori 1 кг;
|
| |