Binoning o’tkazgichlarini loyihalash

|
Binoning o’tkazgichlarini loyihalash
|
bet | 32/72 | Sana | 14.05.2024 | Hajmi | 6,06 Mb. | | #230781 |
Bog'liq Elektr tarmoqlari. texnikum2.Binoning o’tkazgichlarini loyihalash.
Avvalo, simlarni ulash loyihasini yaratish kerak, barchasi shu bilan boshlanadi.
Ammo shuni yodda tutish kerakki, xavfsizlik loyiha qanday amalga oshirilganiga bog'liq. Diagrammalar va loyihalarni tuzishda qanday belgilar ishlatilishini aniq bilish kerak. Shunisi e'tiborga loyiqki, rus standartlari, Evropa yoki Amerika standartlaridan bir-biridan ancha farq qiladi.
Ishchi chizmani yaratishda ranglarni ajratib ko'rsatishni qo'llaniladi, guruhlar va individual iste'molchilarni raqamlar bilan belgilang. Tarmoq chiziqlari qurilish elementlari va statsionar uskunalarni chizishdan ko'ra qalinroq chiziqlar bilan rejaga qo'llaniladi. Bitta chiziqdagi o'tkazgichlar soni to'g'ridan-to'g'ri uning ustidagi qisqa qiya chiziqchalar bilan ko'rsatilgan. Umumiy qabul qilingan belgilar to'plami, shuningdek, elektr chizmalarida ishlatiladigan raqamlar va yozuvlar uchun belgilangan talablar mavjud.
Uy yoki kvartiraning rejasini tuiladi, unda rozetkalar, kalitlar, chiroqlar va hokazolar o'rnatiladigan joylarni belgilang. Ushbu bosqichda asosiy maqsad - asboblarni o'rnatish uchun barcha joylar ko'rsatiladigan diagramma yaratish. Ikkinchi qism - kvartira atrofida simlarni yotqizish joylarini belgilash. Albatta, maishiy texnika qaerda bo'lishini bilish kerak. Bu e’tiborga olinmasa maishiy texnikalar hamda mebellarni joylashtirganda muammo yuzaga kelishi mumkin.
3. Xususiy uylar va kvartiralarda elektr simlariga qo'yiladigan talablar.
Agar siz o'zingizning uyingizda elektr simlarini mustaqil ravishda o'rnatishga qaror qilsangiz, unga qo'yiladigan barcha talablarni diqqat bilan o'rganishingiz kerak. Ammo asosiy e'tibor quyidagi jihatlarga qaratilishi kerak:
Elektr simlarining asosiy komponentlari (tarqatish qutilari, kalitlar, rozetkalar, hisoblagichlar) osongina kirish mumkin bo'lishi kerak. Uydagi simlarni o'z qo'llaringiz bilan o'rnatish juda oddiy. Biroq, elektr energiyasi xavfsizlik nuqtai nazaridan talabchan. Ammo barcha qoidalar osongina kuzatilishi mumkin.
PUE bo'yicha uzib-ulagichlar pol yuzasidan 0,6-1,5 metr balandlikda bajarilishi kerak. Va eshiklarni ochishda ular to'siq yaratmasliklari kerakligiga e'tibor berish kerak. Misol uchun, agar eshik o'ng tomonga ochilsa, u holda kalit chap tomonda joylashgan bo'lishi kerak. Va agar eshik chap tomonga ochilsa, u holda kalit o'ng tomonga o'rnatiladi. Kabelni yuqoridan kalitga tushirish kerak.
Razetkalar pol yuzasidan 0,5-0,8 metr balandlikda o'rnatiladi. Mobodo uyni suv bosganida xavfsizlik maqsadida unga ega bo'lish kerak. Bundan tashqari, gaz yoki elektr pechka, isitish radiatorlari, quvurlar (va tuproqli boshqa narsalar) kamida 0,5 m masofani saqlash kerak.
Har 6 kv. m xonaning maydoni bitta chiqish joyi bo'lishi kerak. Istisno bu oshxona bo'lib, unda kerak bo'lganda qancha rozetkalar o'rnatiladi (unda joylashgan maishiy texnika soniga qarab). Tualetga rozetkalarni o'rnatish taqiqlanadi
Ishni boshlashdan oldin siz simlarni ulash rejasini tuzishingiz kerak, uning devorlarda joylashgan joyini aniq ko'rsating. E'tibor bering, barcha simlar gorizontal yoki vertikal bo'lishi kerak, lekin diagonal yoki singan chiziqda emas. Shunday qilib, uydagi simlar o'z qo'llaringiz bilan amalga oshirilmasligi kerak. Barcha qurilmalarning ulanish sxemasi ushbu xususiyatni hisobga olishi kerak.
Tashqi yoki yashirin simlar hech qanday tuzilmaning metall qismlariga tegmasligi kerak.
Agar bir nechta simlar parallel ravishda ishlayotgan bo'lsa, ular orasidagi masofa uch 3 santimetrdan ortiq bo'lishi kerak. Muqobil variant - har bir simni himoya qutisiga yoki gofrirovkaga yashirish. Sxemalar shuni hisobga olgan holda ishlab chiqilishi kerak.
Simlarni ulash va tarqatish maxsus aloqa qutilarida bo'lishi kerak. Barcha bo'g'inlar ehtiyotkorlik bilan izolyatsiya qilinishi kerak va bir xususiyatni hisobga olish kerak - mis va alyuminiy simlarni ulash taqiqlanadi. Agar siz mis simdan sim yasasangiz, unda siz hamma narsani qilasiz, alyuminiy bo'laklari bo'lmasligi kerak.
Topraklama (shu jumladan nol simlar) murvatli ulanishlar yordamida barcha qurilmalarga o'rnatilishi kerak.
Bu barcha elektrchilar talab qiladigan talablar. Siz o'zingizning qo'lingiz bilanloyihani amalga oshirishingiz, chizishingiz mumkin, agar siz ushbu barcha qoidalarni hisobga olsangiz.
|
| |