chastotali sinash kuchlanishi - Andijon mashinasozlik instituti mualliflar: Maxsudov Moxirbek Tolibjonovich Abdurashidov...

chastotali sinash kuchlanishi
7.3 - jadval
Sinaladigan
element
Sinov turi
Elektr motor
quvvati, kVt
Elektr mototnig
nominal
kuchlanishi, kV
Sinash kuchlanishi,
kV
Statornig
chulg‗ami
J
1000 gacha
1 an yuqori
1,6Unom+0,8
1000 dan yuqori
3,3 gacha
1,6Unom+0,8
Bu ham
3,3 dan yuqori
6,6 gacha
2Unom
Rotornig
chulg‗ami:
"
6,6 dan yuqori
1,6Unom+2,4
Sinhronli elektr
motorlar
J
-
-
8Unom quzg‗atish
qurimi, 1,2 dan
kam
mas
M†
-
-
1
279
Elektr motorlarga ruxsat etilgan rolikli podshipniklar radial
oraliqlari
7.4- jadval
Podshibniklarni ichki
diametrlari, mm
Oraliq, mm
Yangi podshbniklar uchun
Barchasi uchun(eng kattalari)
20-30
0,02-0,05
0,1
31-50
0,02-0,06
0,2
51-80
0,03-0,07
0,2
81-100
0,04-0,08
0,3
101-120
0,05-0,09
0,3
Elektr motorlarni markazlashtirishda, o‗qlarinig eng ko‗p og‗ishi*
7.5 - jadval
Uqni aylanish
chastotasi,
ay/min
Yarim muftanig og‗ishi, mm, muftalar uchun
qattiq
ko‗ndalang-
uralganlar
qayishqoq
vtulkali-
barmoqli
Qayishqoq
plastinali
rezina-aralash
motali
O‗zgaruvchan
qattiqlikli
tasmali prujinali
V3H yoki M3U
tishlilar
3000
0,04
0,2
0,2
0,25
0,25
1500
0,04
0,3
0,3
0,4
0,4
750
0,04
0,4
0,4
0,5
0,5
500
0,04
0,5
0,5
0,6
0,6
*Ulchov ishlari motor uqiran 300 mm masofada olib boriladi
280
ZAMINLAGICHLARNI TEKShIRISh VA SINASh
Zaminlagich tuzilmalar qarshiligini davriy o‗lchash
8.1 - jadval
Ob‘ekt
Davriyligi
Qushimcha va tushinish
Podstansiya
1 kV dan yuqori elektr uzatish
linitalar tayanchlari
Shlarnig elektr qurilmalari
Neytrali berk zaminlangan 1 kV
gacha kuchlanishli elektr
qurilmalar
Montajdan kiyn, birmchi
ishlash yilidava kiyn -3 yilda 1
marta Birinch 9 yil ishlatilishida
va kiynchalik - 6 yilda 1 marta
Kamida bir yilda 1 marta
Montajdan kiyn va ishlatish
jarayonida-5 yila 1 marta tula
tugun ―faza-nul‖ qarshi8ligini
ulchsh amalga oshiriladi.
Yirnig solishtirma qarshiligini
birinch yil ishlatilishida
Yirnig solishtirma qarshiliginig
o‗zgarishi, agar tayzchnig
zaminlagich qurim qarshiligi 15
Om dan oshsa -
Eng uzoqlashganlar uchun, va
yana eng yirik quvvatli, lekin
umumiy sonidan 10% kam
bo‗lmagan elektr istemolchlar.
Rejadan tashqari o‗lchovlar
to‗la ta‘mirlash va tarmoq qayta
qurilishlarida ulchanadi
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‗YXATI
1
.Ктиторов А. Ф. Практическое руководство по монтажу
электрических сетей: Учеб.пособие для сред. ПТУ.-М.:Высш шк,
2007.
2
. Соколов Б. А., Соколова Н. Б. Монтаж электрических
установок. 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Энергоатомиздат, 2011. 592 c.
3
. Костин В. Н. Монтаж и эксплуатatsiя оборудования систем
энергоснабжения: Учебное пособие. -СПБ.: СЗТУ. 2004. 184 c.
4
.Спраочник по монтажу силового и вспомогатеельного
электрообордования на электростанциях и подстанциях /С.Е.
Коршнов, Н. М. Лернер, Г. П. Синцов: Под ред. Н. А. Иванова, Н. Г.
Этуса.-3-е изд. перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 2011. 240 с.
5
.Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и
подстансий: учебник для техникумов. 3-е изд., перераб. и доп. -М.:
Энергоатомиздат, 2007. 648 c.
6
.Справочоное пособие молодого рабочего по надѐжности
электроустановок: Для средю ПТУ, - 2.е изд. Перераб. И доп. - М.:
Выш.шк., 2007. 160 с.
7
. Electric power System basics. Steven W.Blume. 2007 Canada,
237.
8
. High voltage Reactive. Alstom USA 2010, 34.
9
. Fundamentals of Electric Circuits. FIFTH EDITION Charles K.
Alexander, Matthew N. O. Sadiku. USA 2013. 905.
10
.Быстриский Г.Ф., Кудрин Б.И. Выбор и эксплуатatsiя силовых
8 - ILOVA
281
трансформоторов: Учеб. пособие для средн. проф. образования.-М.:
Издательский центр «Академия», 2003.
11
.Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ/
Под ред. И.Т. Горюнова, А.А. Любимова-М.: Папирус Про, 1999.
12
. Кострба С. И. Измерение электрических параметров земли и
заземляющиш стройств. - 2.е изд. перераб. и доп.. - М.:
Энергоатомиздат, 2003. 168 с.
13
.
Бажанов
С.А.
Инфракрасная
диагностика
электрооборудования
распределительных
устройств.-М.:
НТФ
«Энергопрогресс», 2010.
14
. Арсишевский Я. Л. Определение мест повреждений линий
электропередачи в сетях с изолированной нейтралью: Учеб. пособие.-
М.: Высш. шк., 2009.
15
. Найфельд М. Р. Заземление и другие защитные меры. - 3-е
изд. М.: Энергия, 2005.
16
.Техническая документatsiя на муфты для кабелей с бумажной
и пластмассовой изоляцией до 35 кВ. -М.: Энергоиздат, 2002.
17
.Система
нормативных
документов
строительстве/СНиП1.01,02,03-83. М.: Стройиздат,2003.
18
.Электротехнические
устройства/СНиП
3.05.06-95.
М.,
СИТБГосстроя, 2006.
19.
Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Справочник по эксплуатatsiи
электроустановок промышленных предприятий: 5-е изд., испр. и доп.-
М.: Выш. шк., 2002.
20.
Правила
устройства
электроустановок
(ПУЭ)
/
Государственная инспекция ―Узэнергонадзор‖ Под общ. ред. Л.Д.
Ниматуллаев, Б.Т. Ташпулатова, А.Н. Усманова /MChJ «Fan-Poligraf,
2011.
21.
Правила технической эксплуатatsiи электрических станций и
сетей Республики Узбекистан. Ташкент, 2005.
22.
Правила и нормы испытаний электрооборудования.
Ташкент, 2006.
23.
Техника безопасности при строительно-монтажных работах в
энергетике: Справочное пособие/Сост.; П.Д. Долин и др.; Под ред.
П.А. Долина.- М.: Энергоатомиздат,
2010.
24.
Правила
техники
безопасности
при
эксплуатatsiи
электроустановок. Ташкент, 2005.
|