Havo liniyalari. Elektr uzatish liniyalari

|
Havo liniyalari. Elektr uzatish liniyalari
|
bet | 1/4 | Sana | 16.02.2024 | Hajmi | 36,55 Kb. | | #157718 |
Bog'liq Havo liniyalari. Elektr uzatish liniyalari
Mavzu: Havoda elektr uzatish liniyalarni ekspluatatsiyasi.
Reja
Elektr uzatish liniyalari.
Havo liniyalari.
Elektr uzatish liniyalari.
Havo liniyasining elektr uzatish liniyasi bu joylashgan simlar orqali elektr energiyasini uzatish uchun xizmat qiluvchi qurilma ochiq havoda va tayanchlarga izolyatorlar va armatura bilan biriktirilgan. Havo liniyalari 1000 V gacha va 1000 V dan yuqori kuchlanishli havo liniyalariga bo'linadi. Elektr uzatish liniyalarini qurish paytida tuproq ishlarining ahamiyati yo'q. Bundan tashqari, ularni boshqarish va ta'mirlash oson. Havo liniyasini qurish narxi bir xil uzunlikdagi kabel liniyasi narxidan taxminan 25-30% kam. Havo liniyalari uchta sinfga bo'linadi:
1-sinf - iste'molchilar toifalaridan qat'i nazar, 1 va 2 toifadagi va 35 kV dan yuqori toifadagi iste'molchilar uchun nominal ish kuchlanishi 35 kV bo'lgan liniyalar;
2-sinf - 1 va 2 toifadagi iste'molchilar uchun nominal ish kuchlanishi 1 dan 20 kV gacha, shuningdek, 3 toifadagi iste'molchilar uchun 35 kV kuchlanishli liniyalar;
3-sinf - nominal ish kuchlanishi 1 kV va undan past bo'lgan liniyalar. 1000 V gacha kuchlanishli havo liniyasining o'ziga xos xususiyati - bu ularga bir vaqtning o'zida radio tarmog'i simlarini, tashqi yoritish, telekontrol, signalizatsiya tizimlarini ulash uchun tayanchlardan foydalanish.
Havo liniyasining asosiy elementlari ustunlar, izolyatorlar va simlardir. 1 kV kuchlanishli liniyalar uchun ikki turdagi tayanchlar qo'llaniladi: temir beton qo'shimchalari bo'lgan yog'och va temir beton. Yog'och tayanchlar uchun antiseptik bilan singdirilgan loglar, II darajali o'rmondan - qarag'ay, archa, lichinka, archa ishlatiladi. Qishki qattiq o'rmondan tayanch yasashda loglarni singdirmaslik mumkin. Yuqori kesimdagi loglarning diametri bitta ustunli tayanchlar uchun kamida 15 sm, ikkita va A shaklidagi tayanchlar uchun kamida 14 sm bo'lishi kerak. Binolar va inshootlarga kirish joylariga boradigan novdalar ustidagi kesimdagi loglarning diametrini 12 sm dan kam bo'lmasligi kerak. Maqsad va dizaynga qarab, oraliq, burchak, filial, o'zaro faoliyat va so'nggi tayanchlar mavjud. Chiziqdagi oraliq tayanchlar eng ko'pdir, chunki ular simlarni balandlikda saqlashga xizmat qiladi va sim uzilib qolganda chiziq bo'ylab hosil bo'ladigan kuchlarga mo'ljallanmagan. Ushbu yukni idrok etish uchun "oyoqlarini" chiziq o'qi bo'ylab joylashtirib, langar oraliq tayanchlari o'rnatiladi. Chiziqqa perpendikulyar bo'lgan kuchlarni idrok etish uchun tayanchning "oyoqlarini" chiziq bo'ylab joylashtirib, langar oraliq tayanchlar o'rnatiladi. Anchor tayanchlari yanada murakkab tuzilishga va kuchaygan quvvatga ega. Ular, shuningdek, chiziqning umumiy kuchi va barqarorligini oshiradigan oraliq, burchak, novda va uchga bo'linadi. Ikkita tayanch tayanchlari orasidagi masofa ankraj oralig'i, oraliq tayanchlar orasidagi masofa tayanchlarning oralig'i deb ataladi. Havo liniyasining yo'nalishi o'zgargan joylarda burchak tayanchlari o'rnatiladi. Asosiy havo liniyasidan bir oz masofada joylashgan iste'molchilarni elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun tarmoqqa ulanish moslamalari ishlatiladi, ularning ustiga simlar havo liniyasiga va elektr energiyasi iste'molchisining ulanishiga ulanadi. Yakuniy tayanchlar havo yo'nalishining boshida va oxirida bir tomonlama eksenel kuchlarni idrok etish uchun maxsus o'rnatiladi. Havo liniyasini loyihalashda marshrutning konfiguratsiyasiga, simlarning kesimiga, hududning iqlim sharoitiga, aholi zichligi darajasiga, marshrutning relyefiga va boshqa sharoitlarga qarab tayanchlar soni va turi aniqlanadi. 1 kV dan yuqori kuchlanishli havo liniyalari tuzilmalari uchun asosan temir beton va temir beton qo'shimchalaridagi yog'och antiseptik tayanchlardan foydalaniladi. Metall tayanchlar asosan 1 kV dan yuqori kuchlanishli havo liniyalarida langar tayanch sifatida ishlatiladi. Havo liniyasining tayanchlarida simlarning joylashuvi har qanday bo'lishi mumkin, faqat fazadagi simlarning ostiga 1 kV gacha bo'lgan chiziqlardagi neytral sim joylashtiriladi. Tashqi yoritish simlari uchun tayanchlarga osib qo'yilganda, ular neytral sim ostida joylashgan. 1 kVtagacha kuchlanishli havo liniyalari sagni hisobga olgan holda erdan kamida 6 m balandlikda to'xtatilishi kerak. Yerdan simning eng katta osilish nuqtasigacha bo'lgan vertikal masofa yer usti ustidagi havo simining kattaligi deyiladi. Havo simlari marshrut bo'ylab boshqa chiziqlarga yaqinlashishi, ular bilan kesishishi va ob'ektlardan uzoqlashishi mumkin. Havo liniyalari simlarining yaqinlashish kattaligi liniya simlaridan havo liniyalarining yo'nalishlariga parallel joylashgan ob'ektlarga (binolarga, inshootlarga) yo'l qo'yiladigan minimal masofa va kesishish kattaligi - bu chiziq ostida (kesib o'tgan) ob'ektdan havo liniyasi simigacha bo'lgan eng qisqa vertikal masofa. Havo liniyasining simlarini tayanchlarga mahkamlash kancalar va pimlarga o'rnatilgan izolyatorlar (11-rasm) yordamida amalga oshiriladi. 1000 V va undan past kuchlanishli havo liniyalari uchun TF-4, TF-16, TF-20, NS-16, NS-18, AIK-4 izolyatorlari, filiallar uchun esa - 4 mm 2 gacha bo'lgan tel kesimi bo'lgan SHO-12 ishlatiladi; TF-3, AIK-3 va SHO-16 tel kesimi 16 mm 2 gacha; Tel kesmasi 50 mm 2 gacha bo'lgan TF-2, AIK-2, SHO-70 va SHN-1; Tel kesmasi 95 mm 2 gacha bo'lgan TF-1 va AIK-1. 1000 V dan yuqori kuchlanishli havo liniyalarining simlarini mahkamlash uchun ShS, ShD, UShL, ShF6-A va ShF10-A izolyatorlari va suspenziya izolyatorlari ishlatiladi. Barcha izolyatorlar, to'xtatib qo'yilganlardan tashqari, ilgaklar va pimlarga mahkam o'ralgan, ustiga qizil qo'rg'oshin yoki quritilgan yog'ga namlangan ro'mol oldindan o'raladi yoki maxsus plastik qopqoqlar qo'yiladi. 1000 V gacha kuchlanishli havo liniyalari uchun KN-16, 1000 V dan yuqori - mos ravishda diametri 16 va 22 mm 2 dumaloq po'latdan yasalgan KV-22 ilgaklar ishlatiladi. 1000 V gacha kuchlanishli bir xil havo liniyalarining tirgaklarida simlarni mahkamlashda ShT-D pinlari yog'och shpallar uchun va ShT-S po'latlari uchun ishlatiladi. Havo liniyalarining kuchlanishi 1000 V dan yuqori bo'lganda, ShchU-22 va ShU-24 pinlari tayanchlarning shpallariga o'rnatiladi. 1000 V gacha bo'lgan kuchlanishli havo liniyalari uchun mexanik quvvat shartlariga ko'ra, kesimi bir simli va ko'p simli simlar ishlatiladi, kam emas: alyuminiy - 16 po'lat alyuminiy va bimetalik -10, po'lat ko'p simli - 25, po'lat bitta simli - 13 mm (diametri 4 mm). 10 kV va undan past kuchlanishli, simsiz (muzli devor) yuzasida hosil bo'lgan muz qatlamining taxminiy qalinligi 10 mm gacha bo'lgan, yashamaydigan hududdan o'tadigan havo liniyasida, inshootlar bilan kesishmasdan oraliqda, agar maxsus ko'rsatma bo'lsa, bitta simli po'lat simlardan foydalanishga ruxsat beriladi. Yonuvchan suyuqliklar va gazlar uchun mo'ljallanmagan truboprovodlarni kesib o'tadigan oraliqlarda 25 mm 2 va undan ortiq kesimli po'lat simlardan foydalanishga ruxsat beriladi. 1000 V dan yuqori kuchlanishli havo liniyalari uchun faqat kesimi kamida 10 mm 2 bo'lgan mis simlar va kesimi kamida 16 mm 2 bo'lgan alyuminiy simlar ishlatiladi. Simlarning bir-biriga ulanishi burama, bog'lovchi qisqichda yoki qo'chqor qisqichlarda amalga oshiriladi. Havo liniyalari va izolyatorlarni mahkamlash naqshli sim bilan 13-rasmda ko'rsatilgan usullardan biri bilan amalga oshiriladi. Po'lat simlar diametri 1,5 - 2 mm bo'lgan yumshoq galvanizli po'lat sim bilan va alyuminiy va po'lat alyuminiy - diametri 2,5 - 3,5 mm bo'lgan alyuminiy sim bilan bog'langan (torli simlardan foydalanish mumkin). Qo'shish joylarida alyuminiy va po'lat alyuminiy simlar ularni shikastlanishdan himoya qilish uchun alyuminiy lenta bilan oldindan o'ralgan. O'rta tayanchlarda sim asosan izolyatorning boshiga, burchak tayanchlarida esa bo'yin ustiga o'rnatilib, chiziqning simlari hosil bo'lgan burchakning tashqi tomoniga o'rnatiladi. Izolyator boshidagi simlar ikki bo'lak naqshli sim bilan mahkamlanadi. Telizolyator boshi atrofida o'raladi, shunda uning uchlari bo'ladi turli uzunliklar izolyatorning bo'ynining ikkala tomonida edi, so'ngra ikkita qisqa uchi simga 4-5 marta o'raladi va ikkita uzun uchi izolyatorning boshidan o'tkaziladi, shuningdek simga bir necha marta o'raladi. Ipni izolyatorning bo'yniga mahkamlashda (13-rasm, b) to'qish simining simlari va izolyatorning bo'yniga o'raladi, so'ngra to'qish simining bir uchi simga bir yo'nalishda (tepadan pastga), ikkinchi uchi esa teskari yo'nalishda (pastdan yuqoriga) o'raladi. Ankraj va so'nggi tayanchlarda sim izolyatorning bo'ynidagi vilka bilan o'rnatiladi. Havo liniyalari temir yo'llar va tramvay yo'llari orqali o'tadigan joylarda, shuningdek boshqa elektr uzatish liniyalari va aloqa liniyalari bilan kesishgan joylarda ikkita simli mahkamlash qo'llaniladi. Barcha yog'och qismlar tayanchlarni yig'ishda bir-biriga mahkam o'rnashgan. kantikler va bo'g'inlar joylarida bo'shliq 4 mm dan oshmasligi kerak. Havo liniyalari tayanchlariga tokchalar va qo'shimchalar shu tarzda bajariladiki, interfeysdagi yog'och tugun va yoriqlarga ega bo'lmaydi, va bo'g'in bo'shliqlarsiz butunlay mahkamlanadi. Kesishmalarning ishlaydigan sirtlari qattiq kesilgan bo'lishi kerak (yog'och yivsiz). Kundaliklarda teshiklar burg'uladi. Teshiklarni isitiladigan tayoqchalar bilan yoqish taqiqlanadi. Qo'shimchalarni tayanch bilan ulash uchun bandajlar diametri 4 - 5 mm bo'lgan yumshoq po'lat simdan yasalgan. Bandajning barcha burilishlari bir tekis tarang va bir-biriga mahkam o'rnashgan bo'lishi kerak. Bir burilish buzilgan taqdirda, butun tasma yangisiga almashtirilishi kerak. Har bir oraliqda 1000 V dan yuqori kuchlanishli havo liniyalari simlari va kabellarini ulashda har bir sim yoki kabel uchun bir nechta ulanishga yo'l qo'yilmaydi. Simlarni ulash uchun payvandlashda foydalanilganda, tashqi munchoqning simlari ortiqcha yuklanmasligi yoki ulangan simlarni egilayotganda payvandlash buzilmasligi kerak. Metall tayanchlar, temir beton tayanchlarning chiqib ketuvchi metall qismlari va havo liniyalarining yog'och va temir beton tayanchlarining barcha metall qismlari korroziyaga qarshi qoplamalar bilan himoyalangan, ya'ni. bo'yamoq. Metall tayanchlarni yig'ish joylari astarlanadi va payvandlashdan so'ng darhol chok bo'ylab 50 - 100 mm kenglikda bo'yaladi. Betonlashtiriladigan inshootlarning qismlari tsement suti bilan qoplangan.
Ish paytida elektr uzatish liniyalari vaqti-vaqti bilan tekshirilib, profilaktika o'lchovlari va tekshiruvlari o'tkaziladi. Yog'ochning parchalanishi miqdori 0,3 - 0,5 m chuqurlikda o'lchanadi, agar tirgak radiusi bo'ylab parchalanish chuqurligi 3 sm dan ortiq bo'lsa, logning diametri 25 sm dan yuqori bo'lsa, qo'llab-quvvatlash yoki biriktirma keyingi ishlash uchun yaroqsiz deb hisoblanadi. Havo liniyalarining navbatdan tashqari tekshiruvlari baxtsiz hodisalar, dovullardan so'ng, chiziq yaqinida yong'in sodir bo'lganda, muzning siljishi paytida, muz, -40 ° C dan past bo'lgan sovuq va hk. Agar simda kesmaning umumiy kesimi 17% gacha bo'lgan bir nechta simlarning uzilishi aniqlansa, uzilish nuqtasi ta'mirlash yengi yoki bandaj bilan yopiladi. 34% gacha alyuminiy simlari uzilib qolganda po'lat alyuminiy simga ta'mirlash manbai o'rnatiladi. Agar uzilib qolsa katta miqdor yadrolari, simni kesib, bog'lovchi qisqich bilan bog'lash kerak. Yalıtkanlarda buzilishlar, sirlangan kuyishlar, metall qismlarning erishi va hatto chinni buzilishi bo'lishi mumkin. Bu izolyatorlarning elektr yoyi bilan buzilishida, shuningdek, ular yomonlashganda sodir bo'ladi elektr xususiyatlari ish paytida qarish natijasida. Ko'pincha izolyatorlarning ishdan chiqishi ularning yuzasi qattiq ifloslanganligi va ish kuchlanishidan yuqori bo'lgan kuchlanish tufayli yuzaga keladi. Izolyatorlarni tekshirish paytida topilgan nuqsonlar to'g'risidagi ma'lumotlar nuqsonlar jurnalida qayd etiladi va ushbu ma'lumotlar asosida havo liniyalarini ta'mirlash rejalari tuziladi. Kabel elektr uzatish liniyalari. Kabel liniyasi - bu elektr energiyasini yoki individual impulslarni uzatish uchun, bu ulagichlar va tugatish (tugatish) va mahkamlagichlari bo'lgan bir yoki bir nechta parallel kabellardan iborat. Xavfsizlik zonalari yer osti kabel liniyalari ustiga o'rnatiladi, ularning kattaligi ushbu liniyaning kuchlanishiga bog'liq. Shunday qilib, 1000 V gacha bo'lgan kuchlanishli kabel liniyalari uchun xavfsizlik zonasi o'ta kabellarning har bir tomonida 1 m maydon o'lchamiga ega. Shaharlarda piyodalar yo'lagi ostida chiziq binolar va inshootlardan 0,6 m, yo'l yo'lidan 1 m masofada o'tishi kerak. 1000 V dan yuqori kuchlanishli kabel liniyalari uchun xavfsizlik zonasi eng tashqi kabellarning har bir tomonida 1 m o'lchamga ega. 1000 V gacha va undan yuqori kuchlanishli dengiz osti kabel liniyalari eng chekka kabellardan 100 m masofada parallel chiziqlar bilan aniqlangan xavfsizlik zonasiga ega. Havo liniyalari ochiq havoda yotqizilgan va izolyator va armatura yordamida muhandislik inshootlarining maxsus tayanchlari yoki qavslariga o'rnatiladigan simlar orqali elektr energiyasini etkazib berishga xizmat qiladi. Havo liniyalarining asosiy konstruktiv elementlari simlar, himoya kabellari, tayanchlar, izolyatorlar va chiziqli armaturalardir. Shahar sharoitida havo liniyalari eng ko'p chekkalarda, shuningdek, besh qavatli binolarni qurishda keng tarqalgan. Havo liniyalari elementlari etarli mexanik kuchga ega bo'lishi kerak, shuning uchun ularni loyihalashda elektrdan tashqari, nafaqat simlarning materiali va kesimini, balki izolyator va tayanchlarning turini, simlar va tayanchlar orasidagi masofani va boshqalarni aniqlash uchun mexanik hisob-kitoblar ham amalga oshiriladi. O'rnatishning maqsadi va joyiga qarab, ular orasidagi farq ajratiladi quyidagi turlari qo'llab-quvvatlaydi: oraliq, chiziqlarning to'g'ri uchastkalarida simlarni ushlab turish uchun mo'ljallangan. Qo'llab-quvvatlovchilar (masofalar) orasidagi masofa 1000 V gacha bo'lgan kuchlanish uchun 35-45 m va 6-10 kV kuchlanish uchun taxminan 60 m. Simlar bu erda pin izolyatorlari yordamida mahkamlanadi (mahkam emas); langar, yanada qattiqroq va mustahkam qurilish, uzunlamasına kuchlarni simlar bo'ylab taranglik farqidan sezish va ankraj oralig'ida qolgan barcha simlarni qo'llab-quvvatlash uchun (singanda). Ushbu tayanchlar, shuningdek, marshrutning to'g'ri uchastkalarida (6-10 kV kuchlanish uchun taxminan 250 m oralig'ida) va turli xil tuzilmalar bilan kesishgan joylarda o'rnatiladi. Ankor tayanchlarga simlarni mahkamlash osma yoki pinli izolyatorlarga mahkam o'rnatiladi; oxiri, chiziqning boshida va oxirida o'rnatilgan. Ular langar tayanchlarining bir turidir va simlarning doimiy bir tomonlama kuchlanishiga bardosh berishi kerak; burchakli, marshrut yo'nalishi o'zgaradigan joylarda o'rnatiladi. Ushbu tayanchlar tirgaklar yoki metall qavslar bilan mustahkamlangan; havo liniyalarining inshootlar yoki to'siqlar (daryolar, temir yo'llar va boshqalar) bilan kesishgan joyida o'rnatilgan maxsus yoki o'tish davri. Ular ushbu chiziqning boshqa tayanchlaridan balandligi yoki dizayni bilan ajralib turadi. Qo'llab-quvvatlash uchun yog'och, metall yoki temir beton ishlatiladi. Dizaynga qarab yog'och tayanchlar quyidagilar bo'lishi mumkin: Ikkala postdan tashkil topgan A shaklidagi, tepada birlashuvchi va taglik bilan ajralib turuvchi; uch oyoqli, tepaga yaqinlashuvchi va poydevorda ajralib turadigan uchta tokchadan iborat; U gorizontal shpal bilan bog'langan ikkita tokchadan iborat U shaklidagi; AP shaklidagi, gorizontal shpal bilan bog'langan ikkita A shaklidagi tayanchlardan iborat; kompozit, stend va unga po'lat simli bandaj bilan biriktirilgan qo'shimchadan (o'gay bola) iborat. Xizmat muddatini ko'paytirish uchun yog'och tayanchlar antiseptiklar bilan singdiriladi, bu esa yog'ochni parchalanish jarayonini sezilarli darajada sekinlashtiradi. Amaliyotda antiseptik davolash barcha yoriqlar, tutashgan joylar va kesiklarni antiseptik xamir bilan surtish bilan antiseptik bilan parchalanishga moyil bo'lgan joylarda antiseptik bandajni qo'llash orqali amalga oshiriladi. Metall tayanchlar quvurlar yoki profil po'latidan, temirbetondan qilingan - ko'ndalang qismi qo'llab-quvvatlashning yuqori qismiga qarab bo'shliqli yumaloq yoki to'rtburchaklar ustunlar shaklida. Havo liniyasi simlarini tayanchlarga mahkamlash uchun izolyatorlar va ilgaklar, shpalga biriktirish uchun izolyatorlar va pimlardan foydalaniladi. Izolyatorlar chinni yoki shisha pim bo'lishi mumkin yoki to'xtatilgan (mahkamlash joylarida) bajarilishi mumkin (1-rasm, a-c). Ular maxsus plastmassa qopqoqlar yoki qizil qo'rg'oshin yoki quritadigan yog'ga namlangan tortma yordamida ilmoqlarga yoki pimlarga mahkam bog'langan. Havo izolyatorlari chinni yoki temperaturali shishadan - yuqori mexanik va elektr quvvatga ega va ob-havo ta'siriga chidamli materiallardan tayyorlanadi. Shisha izolyatorlarning muhim ustunligi shundaki, shikastlanganda temperli shisha yuboriladi. Bu shikastlangan izolyatorlarni chiziqda topishni osonlashtiradi. Dizayni bo'yicha izolyatorlar pin va to'xtatilganlarga bo'linadi. Pinli izolyatorlar 1 kVgacha, 6-10 kVgacha va kamdan-kam hollarda 35 kV kuchlanishli liniyalarda qo'llaniladi (1-rasm, a, b). Ular ilgaklar yoki pinalar yordamida tayanchlarga biriktirilgan. To'xtatilgan izolyatorlar (1-rasm, s) 35 kV va undan yuqori kuchlanishli havo liniyalarida qo'llaniladi. Ular chinni yoki shisha izolyatsiyalovchi qism 1, egiluvchan temir qopqoq 2, metall tayoq 3 va tsement bog'lamasidan iborat 4. To'xtatilgan izolyatorlar gulchambarlarga yig'iladi, ular qo'llab-quvvatlovchi (oraliq tayanchlarda) va kuchlanish (ankraj tayanchlarida) bo'lishi mumkin. Ipdagi izolyatorlar soni chiziq kuchlanishi bilan aniqlanadi; 35 kV - 3-4 izolyator, 110 kV - 6-8. Polimer izolyatorlari ham ishlatiladi (1-rasm, d). Ular floroplastik yoki silikon kauchukdan yasalgan qovurg'alar bilan himoya qoplamasi joylashtirilgan shisha tolali tayoq elementi: Havo liniyalariga etarli mexanik quvvat talablari qo'yiladi. Ular bitta yoki ko'p simli bo'lishi mumkin. Bir simli po'lat simlar faqat 1000 V gacha bo'lgan kuchlanish uchun ishlatiladi; po'lat, bimetal, alyuminiy va uning qotishmalaridan yasalgan simli simlar mexanik kuchi va egiluvchanligi oshgani sababli keng tarqalgan. Ko'pincha, 6-10 kVgacha kuchlanishli havo liniyalarida A darajali alyuminiy simli simlar va PS darajadagi po'lat galvanizli simlar ishlatiladi. 1 kVdan yuqori kuchlanishli havo liniyalarida po'lat alyuminiy simlar (2-rasm, s) ishlatiladi. Ular alyuminiy va po'lat qismlarning turli xil kesimlari nisbati bilan ishlab chiqariladi. Ushbu nisbat qanchalik past bo'lsa, simning mexanik kuchi shunchalik yuqori bo'ladi va shuning uchun u yanada og'ir iqlim sharoitida (muz devorining qalinligi katta bo'lgan) joylarda qo'llaniladi. Po'lat alyuminiy simlar markasida alyuminiy va po'lat qismlarning kesimlari ko'rsatilgan, masalan, AC 95/16. Alyuminiy qotishmalaridan tayyorlangan simlar (AN - issiqlik bilan ishlov berilmagan, AJ - issiqlik bilan ishlov berilgan) alyuminiynikiga qaraganda katta mexanik kuchga ega va deyarli bir xil elektr o'tkazuvchanligiga ega. Ular muzning devor qalinligi 20 mm gacha bo'lgan joylarda 1 kVdan yuqori kuchlanishli havo liniyalarida qo'llaniladi. Simlar turli yo'llar bilan joylashtirilgan. Bir zanjirli chiziqlarda ular odatda uchburchakda joylashgan. Hozirgi vaqtda 10 kVgacha kuchlanishli o'zini o'zi ta'minlaydigan izolyatsiya qilingan simlar (SIP) keng qo'llanilmoqda. 380 V chiziqda simlar izolyatsiya qilinmagan tashuvchi simdan iborat bo'lib, u nol, uchta izolyatsiya qilingan simli simlar, bitta izolyatsiyalangan tashqi yoritish simidir. Chiziqli izolyatsiya qilingan simlar o'tkazuvchi neytral sim atrofida o'raladi. Tashuvchi sim po'lat alyuminiydan, chiziqli alyuminiydan yasalgan. Ikkinchisi yorug'likka chidamli issiqqa barqarorlashtirilgan (o'zaro bog'langan) polietilen (APV tipidagi sim) bilan qoplangan. Yalang'och simlarga ega bo'lgan izolyatsiya qilingan simlar bilan havo liniyalarining afzalliklari orasida tayanchlarda izolyatorlarning yo'qligi, simlarni osish uchun tayanch balandligidan maksimal darajada foydalanish; chiziq hududida daraxtlarni kesishga hojat yo'q. 1000 V gacha bo'lgan kuchlanishli tarmoqlardan binolarga kiradigan tarmoqlar uchun APR yoki AVT markasining izolyatsiyalangan simlari ishlatiladi. Ular yuk ko'taruvchi po'lat simli va ob-havo izolyatsiyasiga ega. Simlar izolyatorda joylashgan joyiga qarab har xil usulda tayanchlarga mahkamlanadi. O'rta tayanchlarda simlar pim izolyatorlariga qisqichlar yoki sim bilan bir xil materialdan yasalgan to'qish simlari bilan biriktiriladi va ikkinchisi biriktirma joyida burmalar bo'lmasligi kerak. Izolyatorning boshida joylashgan simlar bosh yopishqoq, izolyatorning bo'yin qismida - lateral yopishqoq bilan mahkamlanadi. Ankraj, burchak va so'nggi tayanchlarda 1000 V gacha kuchlanishli simlar simlarni "vilka" deb nomlangan, 6-10 kV kuchlanishli simlarni - halqa bilan burab bog'lab turadi. Ankraj va burchak tayanchlarida temir yo'llar, o'tish yo'llari, tramvay yo'llari orqali o'tish joylarida va turli xil kuch chiziqlari va aloqa liniyalari bilan kesishgan joylarda simlarning er-xotin to'xtatib turishi qo'llaniladi. Simlarning ulanishi maxsus moslama bilan o'ralgan holda, o'ralgan qisqichlar, burmalangan oval konnektor, tasvirlar konnektori bilan amalga oshiriladi. Ba'zi hollarda payvandlash termit lentalari va maxsus apparatlar yordamida qo'llaniladi. Qattiq po'lat simlar uchun kichik transformatorlar yordamida bir-birini qoplaydigan payvandlashdan foydalanish mumkin. Qo'llab-quvvatlovchilar orasidagi masofada ikkitadan ortiq simli ulanishga yo'l qo'yilmaydi, shuningdek, turli xil konstruktsiyalar bilan havo liniyalari kesishgan joylarda simlarni ulashga yo'l qo'yilmaydi. Qo'llab-quvvatlovchilarga ulanish mexanik stressga duch kelmasligi uchun amalga oshirilishi kerak. Chiziqli armatura simlarni izolyatorlarga va izolyatorlarni tayanchlarga mahkamlash uchun ishlatiladi va quyidagi asosiy turlarga bo'linadi: qisqichlar, tutashtiruvchi armatura, ulagichlar va boshqalar. Kelepçeler simlar va kabellarni mahkamlash va ularni izolyator torlariga yopishtirish uchun ishlatiladi va langar tipidagi tayanchlarda ishlatiladigan tayanch, oraliq tayanchlarga osilgan va taranglikka bo'linadi. Birlashtiruvchi armatura gulchambarlarni tayanchlarga osib qo'yish va ko'p zanjirli gulchambarlarni bir-biri bilan bog'lash uchun mo'ljallangan bo'lib, ularga qavslar, sirg'alar, quloqlar, rok qo'llari kiradi. Qavs gulchambarni qo'llab-quvvatlash shpaliga ulash uchun ishlatiladi. Qo'llab-quvvatlovchi gulchambar (3-rasm, d) sirg'a 1 yordamida oraliq qo'llab-quvvatlash shpaliga o'rnatiladi, u boshqa tomoni bilan yuqori to'xtatib qo'yilgan izolyatorning qopqog'iga kiritiladi 2. Eshik 3 qo'llab-quvvatlovchi qisqich 4ni pastki izolyatorga ulash uchun ishlatiladi. Ulagichlar simning alohida uchastkalarini ulash uchun ishlatiladi. Ular tasvirlar va presslangan. Oval konnektorlarda simlar burmalangan yoki o'ralgan (3-rasm, e). Siqilgan ulagichlar (3-rasm, g) katta kesimdagi simlarni ulash uchun ishlatiladi. Po'lat alyuminiy simlarda po'lat va alyuminiy qismlar alohida-alohida kıvrılır. Kabellar uchqun bo'shliqlari, ushlagichlar va topraklama moslamalari bilan birgalikda chiziqlarni chaqmoqning haddan tashqari kuchlanishidan himoya qilishga xizmat qiladi. Ular "Elektr qurilmalarini o'rnatish qoidalari" bilan tartibga solinadigan momaqaldiroq faollashadigan maydonga va tayanch materiallariga qarab, 35 kV va undan yuqori kuchlanishli havo liniyalaridagi fazali simlar ustida to'xtatilgan. Chaqmoqdan himoya qiluvchi kabellar odatda po'latdan yasaladi, ammo yuqori chastotali aloqa kanallari sifatida foydalanilganda ular po'lat va alyuminiydan tayyorlanadi. 35-110 kV kuchlanishli liniyalarda kabel simi izolyatsiyasiz metall va temir-beton oraliq tayanchlarga mahkamlanadi. Quvurli ushlagichlar chiziqning qolgan qismiga nisbatan pastroq izolyatsiya darajasiga ega bo'lgan havo liniyalarining chaqmoqning haddan tashqari kuchlanishidan himoya qilish uchun ishlatiladi. Barcha metall va temir-beton tayanchlar havo liniyasida topraklanmış bo'lib, ular ustiga chaqmoqlarni himoya qilish kabellari to'xtatiladi yoki 6-35 kV kuchlanishli boshqa chaqmoqlarni himoya qilish vositalari (to'xtatuvchilar, uchqun bo'shliqlari) o'rnatiladi. Qattiq tuproqli neytral bilan 1 kVgacha bo'lgan chiziqlarda temir-beton tayanchlarga o'rnatiladigan fazali simlarning ilgaklari va pinlari, shuningdek, bu tayanchlarning mustahkamlanishi neytral simga ulanishi kerak. Elektr uzatish liniyalarining transkripsiyasi - bu "elektr uzatish liniyasi" iborasining qisqartmasi. Elektr tarmog'i muhim tarkibiy qism energiya tizimlari, bu elektr energiyasini ishlab chiqaruvchi qurilmalardan tarqatish, konvertatsiya qilish va oxir-oqibat iste'molchilarga o'tkazishga xizmat qiladi. Ro'yxatdagi elektr uzatish liniyalari asosiy hisoblanadi. Simsiz elektr uzatish bo'yicha tajribalar olib borilmoqda, ammo hozirgi vaqtda ushbu usul kam quvvatli qurilmalar bundan mustasno, amalda keng qo'llanilmadi. Havo uzatish liniyalari, elektr uzatish liniyalari yuqori murakkablik bilan ajralib turadi. Ularning dizayni, ishlash tartibi maxsus hujjatlar bilan tartibga solinadi. Havo liniyalari elektr energiyasining ochiq havoda yotqizilgan simlar orqali uzatilishi bilan ajralib turadi. Xavfsizlikni ta'minlash, yo'qotishlarni kamaytirish uchun havo liniyasining tarkibi juda murakkab.
|
| |