2 - Havoni tarkibiy qismlarga ajratish

|
Havoni tarkibiy qismlarga ajratish
|
bet | 54/54 | Sana | 19.01.2024 | Hajmi | 0,59 Mb. | | #140978 |
Bog'liq «navoiyazot» aj «tasdiqlayman»-fayllar.org1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
V611001
|
Atmosfera bosimidagi suyuq kislo-rod yig‘uvchi idishi DG300/15WZO-00
|
1
|
06Cr19Ni10 Q325B
.
|
Vertikal yig‘uvchi idishi, yassi tagligi bilan
Hajmi - 300 m3
Diametr - 9400 mm,
balandligi - 14561 mm
Ichki korpusi
Muhit – suyuq kislorod
Tish – 182 оС
Pish –15 kРа
Thisob – manfiy 196 оС,
Phisob - 20 kРа
Devorlari orasi:
Muhit- azot/perlitli qum
|
V611002
|
past bosimi-dagi suyuq kislorod yi-g‘uvchi idishi CFP50000/400ZT
|
1
|
S30408 Q345
|
Vertikal yig‘uvchi idishi, termik izolyatsiyasi bilan
Hajmi - 50 m3
Diametr - 3000 mm,
balandligi - 13237 mm
Muhit – suyuq kislorod
Tish – manfiy 182 оС dan yuqori emas
Pish – 0,4МРа dan ko`p emas
Thisob – manfiy196 оС,
Phisob – 0,5 МРа
Devorlari orasi:
Muhit–havo/perlitli qum
Pish – atmosfera
Thisob – (manfiy 19 ÷
musbat 50) оС
|
Р611007
|
Suyuq kislorodning rezerv nasosi
|
1
|
|
Markazdan qochiruvchi nasos, chastotali sozlovchisi bilan
Ishlab chiqarishi - 21250 Nm3/h (Normal sharoitdagi gaz holatida)
N = 3,8 kW
Muhit – suyuq kislorod
Ishchi bosimi:
kirish – 0,2 ÷ 0,1 МРа,
chiqish - 0,41 МРа
Elektr dvigatel quvvati –
11,5 kW
Inom- 21,0 A
ƞ-2920 ay/min
|
E611006
|
Suyuq kislorodning bug‘lantirgichi S004.000
|
1
|
S30408 Q235
|
Qurilmalari suv va bug'li isitish moslamasi
Diametr - 2200 mm
Balandligi - 5850 mm
Ishlab chiqarishi –
21250 Nm3/soat
Quvur muhiti:
Muhit – suyuq kislorod
Tish – (manfiy 196 ÷
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
musbat 15) оС,
Pish -0,4 МРа
Thisob – manfiy 196 оС,
Phisob - 0,6 МРа
Quvurlar orasidagi muhit– bug‘,
kondensat
Tish – ( 65 ÷ 200) оС
Pish – atmosfera
Thisob – 200 оС
Phisob – atmosfera
|
V611003
|
Atmosfera bosimidagi suyuq azot yig‘uvchi idishi DG300/15WZ N-00
|
1
|
06Cr19Ni10 Q325B
|
Vertikal yig‘uvchi idishi,
yassi tagligi bilan
Hajmi - 300 m3
Diametr - 9400 mm
Balandligi - 14561 mm
Ichki korpus
Muhit – suyuq azot
Tish - manfiy 196 оС
Pish –15 kРа dan ko‘p emas,
Thisob – manfiy196 оС,
Phisob - 20 kРа
Devorlari orasi:
Muhit – azot/perlitli qum
|
V611004
|
O‘rta bosimdagi suyuq azot yig‘uvchi idishi CFS50000/27-00ZT
|
1
|
S30408 Q345R
|
Vertikal vaakumli yig‘uvchi idishi termik izolyatsiyasi bilan
Hajmi - 50 m3
Diametr - 3000 mm,
balandligi - 12857 mm
Muhit – suyuq azot
Tish – manfiy 196 оС, dan yuqori emas
Pish –2,7 МРа dan k o‘p emas
Thisob – manfiy196 оС,
Phisob– 3,1 МРа
Devorlari orasi:
Muhit – azot/perlitli qum
|
Р611006
|
Suyuq azotning rezerv nasosi
|
1
|
|
Markazdan qochiruvchi nasos, chastotali sozlovchisi bilan
Q = 11 000 Nm3/h
(Normal sharoitdagi gaz holati)
N = 36,4 kW
Muhit – suyuq azot
Kirish:
Tish – manfiy 196 ºС,
Pish – 0,2 ÷ 0,1 МРа
Chiqishi Pish – 2,7 МРа
Elektro dvigatel quvvati –
29,5 kW
Inom- 55,0 A
ƞ-2940 ay/min
|
| |
1
|
2
|
3
|
4
| |
5
| | |
V611006
|
azot yig‘uvchi idishi
|
1
|
|
Vertikal yig‘uvchi idishi
|
Е611007
|
Suyuq azot bog‘lantirgichi
CFLS50000/24-00ZT
|
1
|
S30408 Q235В
|
Qurilmalari suv рубашкой va bug'li isitish moslamasi
Diametr - 1800 mm,
balandligi - 5018 mm
Q = 9000 Nm3/h.
Quvur muhiti:
Muhit – suyuq azot
Tish – (manfiy 196 ÷
musbat 15) оС,
Pish – 2,7 МРа
Thisob – manfiy 196 оС,
Phisob – 3,0 МРа
Quvurlar orasidagi muhit– bug‘,
kondensat
Tish – (200 ÷ 65) оС,
Pish – atmosfera
Thisob – 200 оС,
Phisob – atmosfera
|
V611005
|
Atmosfera bosimidagi suyuq argon yig‘uvchi idishi DG300/15WZAr-00
|
1
|
06Cr19Ni10 Q325B
|
Vertikal yig‘uvchi idishi yassi tagligi bilan
Hajmi - 300 m3
Diametr - 9400 mm,
Balandligi - 14561 mm
Ichki devori
Muhit – suyuq argon
Tish – manfiy 196 оС
Pish –15 kРа
Thisob – manfiy 196 оС
Phisob - 20 kРа
Devorlar orasining muhiti:
Muhit – azot/perlitli qum
Tish – doimiy
Pish – atmosfera
|
Р611008АВ
|
Gazofiksatorga suyuq argon nasosi orqali kirishi 0115А.000
|
2
|
|
Qaytib kiruvchi nasos
Ishlab chiqarishi – 1000 Nm3/h
(800 ÷ 1000) dm3/h
Muhit - suyuq argon
Kirish
Thisob – -196 ºС
Ishchi bosimi:
kirish – 0,2 ÷ 0,6 МРа
chiqish – 1,0 МРа
Elektro dvigatel quvvati – 4,0 kW
Inom- 9,7 A
|
Е611008
|
Havo sovutgichi
ВК3160
|
1
|
Alyuminli qotishma
|
Plastik qovurg‘ali issiqlik uzatuvchi bilan
O‘lchamlari: 600х897х2100 mm
Suyuq havo tomon:
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
Pish – 1,03 МРа
Thisob – (manfiy 196 ÷
musbat 65) оС
Phisob – 1,25 МРа
Havo tomon:
Pish – 0,041 МРа
Thisob – (manfiy 196 ÷
musbat 65) оС
Phisob – 0,35 МРа
Suyuq kislorod tomon:
Pish – 0,31МРа,
Thisob – (manfiy 196 ÷
musbat 65) оС
Phisob – 0,68 МРа
|
Е611009АВ
|
Suyuq Argon bug‘lantirgichi
QK011.000
|
2
|
Issiqlik uzatuvchi quvur SS
.Tashqi quvur СS
|
Bug‘isitgichli qurilma bilan
Q=1000 Nm3/h
(Normal sharoitdagi gaz holati)
Muhit – suyuq argon, gazsimon argon
Pish – 1,0 МРа
Thisob – (manfiy 196 ÷
musbat 65) оС
Phisob – 1,2 МРа
|
V611007
|
Porshenli kompressor-ning kirishdagi buffer idishi
RS195.000.
|
1
|
Q345B
|
Vertikal yig‘uvchi idishi
Hajmi - 5,0 m3
Diametr - 1400 mm Balandligi - 2690 mm Muhit – azot
Tish – 20 оС
Pish – 0,2 МРа
Thisob – 80 оС
Phisob – 0,35МРа
|
F611007
|
Suv filtiri
|
2
|
WCB
|
Diametr - 300 mm,
balandligi - 450 mm
Filtrlovchi to‘rning
teshiklar soni (1 cm2) - 40
Muhit – suv
Tish – 10 оС
Pish – 0,05 МРа
Thisob – 180 оС
Phisob -1,0 МРа
|
Р611005
|
Suyuq argon nasosi
|
1
|
|
Markazdan quchiruvchi nasos
Ishlab chiqarishi – 18 m3/h
Muhit - suyuq argon
Tish. – manfiy 196 оС,
Pish. – 0,8 МРа
Thisob. – manfuy196 оС,
Phisob. – 1,0 МРа
Elektro dvigatel quvvati – 11,5kW
Inom- 17,6,0 A
ƞ-2920 ay/min
|
16. O'ZGARTIRISH VA QO'SHIMCHALAR KIRITISH VAQAG‘I
16-jadval
O'zgarishlar tartib raqami
|
O'zgartiril-gan varaqlar soni
|
O'zgarishlarning qisqacha mazmuni
|
Tasdiqlangan sana
|
O'zgarishlarni kim ro'yxatdan o'tkazgan va qo'shimcha
|
Mansabi
|
Imzosi
|
Familyasi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“NAVOIYAZOT” AJ
Ishlab chiqarishni mahalliylashtirish, sanoat va
axborot texnologiyalari sohasida kooperatsiya
aloqalarini kengaytirish masalalari bo‘yicha
boshqaruv raisining birinchi o‘rinbosari
|
O.J. Movlonov
|
Ekologiya, mehnat muhofazasi va xavfsizlik
texnikasi boshqarmasi boshlig‘i
|
A.H. Mejmedinov
|
Xavfli ishlab chiqarish obyektlarida sanoat
xavfsizligi nazorati xizmati boshlig‘i
|
T.F. Turabov
|
Texnologiyalar, innovatsiyalar va
mahalliylashtirish boshqarmasi
boshlig‘i
|
S.S. Hakimov
|
Bosh mexanik
|
S.G‘. Rizayev
|
Bosh energetik
|
A.I. Samiyev
|
Bosh metrolog
|
I.A. Nurullayev
|
Texnik nazorat bo‘limi boshlig‘i
|
X.X. Rizayeva
|
Atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy
resurslardan oqilona foydalanish bo‘limi
boshlig‘i
|
N.Y. Salomova
|
Jamiyat markaziy laboratoriyasi
boshlig‘i
|
T.V. Zakirova
|
915-sonli “Havoni tarkibiy qismlarga
ajratish” sexi boshlig‘i
|
S.U. Davronov
|
«O‘ZKIMYOSANOATLOYIHA» AJ
Kelishildi:
Bosh muhandis
|
J.A.Nurbekov
|
MTB boshlig‘i
|
A.A.Raimov
|
NO‘A va A boshlig‘
|
R.K.Abdazov
|
LEQQB boshlig‘i
|
T.B.Lazareva
|
http://fayllar.org
|
| |