Mavzu: Abonent qurilmalarida shikastlanishlarni bartaraf etish metodlari

|
Mavzu: Abonent qurilmalarida shikastlanishlarni bartaraf etish metodlari
|
bet | 23/81 | Sana | 08.02.2024 | Hajmi | 1,77 Mb. | | #153120 |
Bog'liq Uzb temaMavzu: Abonent qurilmalarida shikastlanishlarni bartaraf etish metodlari.
1. Kabelning buzilishi sabablari
Katta maydon va kabel yotqizishning uzoq muddati tufayli kabellar turli xil murakkab joylardagi muhitlarga duchor bo'lgan va izolyatsiya qatlami qarish yoki korroziyaga, sim yorilishiga, izolyatsiyani quritishga va qo'shma sabablarga yoki tashqi kuchlarga olib keladi. turli xil muvaffaqiyatsizliklar.
2. Kabelning nosozlik turi
Kabel nosozliklari turlari, odatda, kabelning past qarshiligi, kabelning yuqori qarshiligi, kabelning ochiq tutashuvi, kabelning chayqalishi, uzilishi va kabelning ishlashidagi nosozliklarga bo'linadi. Qisqa tutashuv xatosi (fazalararo qisqa tutashuvni nazarda tutadi, asosan ishlab chiqarish jarayonida qolib ketgan yashirin xavflarni bildiradi), tuproqli xato (kabel yadrosi va tuproqli nosozliklar, 10k Ō dan kam izolyatsiya qarshiligi uchun past qarshilikli topraklama va izolyatsiya qarshiligi uchun yuqori qarshilikli topraklama. 10k Ō dan yuqori), aralash nosozlik (ikkidan ortiq turdagi kabel nosozliklarini nazarda tutadi).
3. Nosozlik kabel yotqizish muhiti bo'yicha tasniflash
Kabelni yotqizish muhitiga ko'ra, noto'g'ri kabellar tasniflanadi. Kabel xatosi detektori, shuningdek, turli muhitdagi noto'g'ri kabellar asosida kabel nosozliklarini topish uchun turli usullardan foydalanadi. o'tkazgich kabelidagi nosozliklarni bartaraf etish - plastik o'tkazgich kabellari, metall o'tkazgich kabellari va o'tkazgich kabellari bilan bog'liq nosozliklarni bartaraf etish havo kabeli nosozliklari asosan minora yuqori voltli havo kabellari va ko'prik kabellarining nosozliklarini aniqlash va aniqlash uchun ishlatiladi; ④ Ko'cha chiroqlari kabellari odatda to'g'ridan-to'g'ri ko'milgan va ishlamay qolganda ta'mirlanishi mumkin.
4. Kabel nosozliklarini aniqlash tartibi
Kabel nosozliklarini aniqlash odatda to'rt bosqichga bo'linadi: nosozlik tabiati diagnostikasi, nosozlikning joylashuvi, yo'lni aniqlash va nosozlik joyi. Elektr uzatish liniyalari va to'g'ridan-to'g'ri ko'milgan kabellar kabi elektr kabellari ishlamay qolganda, kabel nosozliklarini aniqlovchi quyidagi usullarga muvofiq kabel nosozliklarini topishi mumkin. Muayyan muammolarni bartaraf etish bosqichlari quyidagilardan iborat:
Kabelning buzilishi sabablari
1-qadam: Kabel xatosining xususiyatini aniqlang. Birinchidan, noto'g'ri kabel liniyasini aniqlash uchun raqamli izolyatsiyaga chidamlilik o'lchagichdan foydalaning, fazalar orasidagi va kabel va tuproqning fazalari orasidagi izolyatsiya qarshiligini o'lchang va qarshilik qiymatiga qarab kabelning uzilganligini, qisqa tutashuvi yoki erga ulanganligini aniqlang. Singan sim xatosini o'lchash usuli ikki fazali kabelning bir uchini qisqa ulash va natijani olish uchun kabelning boshqa uchidagi qarshilik qiymatini o'lchashdir. Agar qisqa tutashuv xatosi va topraklama xatosi aniqlanmaydigan fazali topraklama bo'lsa, aniqlash fazasining qarshiligini o'lchash uchun raqamli izolyatsiyalash qarshilik o'lchagichdan foydalaning, kabelning qisqa tutashuv xatosi yoki yo'qligini aniqlang (odatda, qarshilik qiymati nolga teng) va yo'qligini aniqlang. bu qarshilik qiymatiga asoslangan past qarshilik xatosi yoki yuqori qarshilik xatosi. (Eslatma: pilot sinov xolding kompaniyasi kabellarda nosozliklar borligini aniqlash uchun yuqori voltli kabellar uchun 2500V megohmmetr va past kuchlanishli kabellar uchun 500V megohmmetrdan foydalanadi)
2-qadam: Kabel nosozligi masofasini toping.Kabel nosozlikining tabiati va ichki turini aniqlagandan so'ng, mos keladigan kabel nosozliklarini aniqlash usulidan foydalaning. Yuqori qarshilikli impuls tizimi kabellardagi yuqori qarshilik nosozliklarini aniqlash uchun ishlatiladi va kabel xatosi tekshirgichi to'g'ridan-to'g'ri past qarshilik xatolarini aniqlash uchun ishlatiladi. (① Kam qarshilik kabeli nosozliklari uchun kabelning uzilish masofasini to'g'ridan-to'g'ri aniqlash uchun simi xatosini tekshirgichdan foydalanish; ② Kabel nosozliklari joylashuvi uchun yuqori qarshilikli impuls tizimidan foydalanish)
3-qadam: 2-qadam orqali simi nosozlik masofasini toping va kabel nosozlik nuqtasini aniq toping. Yarim metrdan ko'p bo'lmagan xatolik bilan noto'g'ri nuqtani to'g'ridan-to'g'ri aniqlash uchun simi noto'g'ri tekshirgichdan foydalaning.
Oldingi: Izolyatsiya qiluvchi qo'lqoplardan foydalanish va holatlar
|
| |