,38 kV kuchlanishli tarmoq kanfiguratsiyasi va o’tkazgichlar kesimini tanlash

|
,38 kV kuchlanishli tarmoq kanfiguratsiyasi va o’tkazgichlar kesimini tanlash
|
bet | 2/4 | Sana | 17.02.2024 | Hajmi | 273,96 Kb. | | #158155 |
Bog'liq Maksimal yuklama reja0,38 kV kuchlanishli tarmoq kanfiguratsiyasi va o’tkazgichlar kesimini tanlash.
Mazkur kurs ishida ustaxonalar kabel linyalari, MMK lar va aholi punkitlari havo linyalari orqali taminlanadi.
MMK lar va aholi punkitlarini taminlash uchun taqsimlash tarmog’ining magistral sxemasidan foydalanamiz.
Bunda asosiy magistral yo’lcha bo’ylab yo’naltiriladi va har bir istemolchilar alohida tarmoqlabadi. Ustaxonalar radial sxema bo’yicha taminlanadi va har bir obye kt TP1 dan tortilgan alohida kabelga ega.
1-rasm. Taqsimlovchi tarmoqning radial sxemasi.
MMK lar va aholi punktlari uchun havo linya simlarini tanlaymiz, tayanchaga uch faza no’l simni o’rnatamiz.
Simlar hisobiy tok bo’yicha tanlanadi:
O’tkazgichning kesim yuzasi Fiqt quyidagicha aniqlanadi:
bunda jiqt =1,1 iqtisodiy tok zichligi, maksimal yuklamada ishlash soati .
Izalyatsiyalanmagan alyuminiy AC-70 markali o’tkazgich tanlaymiz. Ko’ndalang kesim yuzasi 70 mm2 , ruxsat etilgan tok Irux=265 A. Tanlangan simni linya oxiridagi kuchlanish pasayishiga tekshiramiz.
Bunda:
r0- o’tkazgichning 1 km uzunligiga to’g’ri keladigan aktiv qarshiligi r0=0.428Om/km.
x0- o’tkazgichning 1 km uzunligiga to’g’ri keladigan reaktiv qarshiligi x0=0.43 Om/km.
l- linya uzunligi. l=0.35km
MMK ning aktiv quvvati:
MMK ning reaktiv quvvati:
shart bajarildi.
Aholi punktlari uchun o’tkazgichni ko’ndalang kesim yuzasini aniqlaymiz. Hisoblash hisobiy tok bo’yicha amalgam olshiriladi.
O’tkazgichning kesim yuzasi Fiqt ni quyidagicha aniqlanadi:
Izalyatsiyalanmagan alyuminiy AC-50 markali o’tkazgich tanlaymiz. Ko’ndalang kesim yuzasi 35 mm2 , ruxsat etilgan tok Irux=210A. Tanlangan simni linya oxiridagi kuchlanish pasayishiga tekshiramiz.
Aholi punkitlarining aktiv quvvati.
r0- o’tkazgichning 1 km uzunligiga to’g’ri keladigan aktiv qarshiligi r0=0.625 Om/km.
x0- o’tkazgichning 1 km uzunligiga to’g’ri keladigan reaktiv qarshiligi x0=0.44 Om/km.
l- linya uzunligi. l=0.3km
shart bajarildi.
Ustaxonalar uchun kabel linyasini tanlaymiz.
Tanlash hisobiy tok va yuklamalarni maksimal ishlash soati soniga qarab olinadi.
O’tkazgichning kesim yuzasi Fiqt ni quyidagicha aniqlanadi:
bunda jiqt =1,1 iqtisodiy tok zichligi, maksimal yuklamada ishlash soati .
a-ustaxona uchun tok hisobi:
Iqtisodiy kesim yuzasi:
a ustaxona uchun kabel markasi AASHv, ko’ndalang kesim yuzasi 25 mm2, ruxsat etilgan tok Irux=115 A
b- ustaxona uchun tok hisobi:
Iqtisodiy kesim yuzasi:
b ustaxona uchun kabel markasi AAShv, ko’ndalang kesim yuzasi 25 mm2, ruxsat etilgan tok Irux=115 A
v- ustaxona uchun tok hisobi:
Iqtisodiy kesim yuzasi:
v ustaxona uchun kabel markasi AAShv, ko’ndalang kesim yuzasi 25 mm2, ruxsat etilgan tok Irux=115A
g- ustaxona uchun tok hisobi:
Iqtisodiy kesim yuzasi:
g ustaxona uchun kabel markasi AAShv, ko’ndalang kesim yuzasi 25 mm2, ruxsat etilgan tok Irux=115 A
d- ustaxona uchun tok hisobi:
Iqtisodiy kesim yuzasi:
d ustaxona uchun kabel markasi AAShv, ko’ndalang kesim yuzasi 25 mm2, ruxsat etilgan tok Irux=115 A
e- ustaxona uchun tok hisobi:
Iqtisodiy kesim yuzasi:
e ustaxona uchun kabel markasi AAShv, ko’ndalang kesim yuzasi 25 mm2, ruxsat etilgan tok Irux=115 A
j- ustaxona uchun tok hisobi:
Iqtisodiy kesim yuzasi:
j ustaxona uchun kabel markasi AAB, ko’ndalang kesim yuzasi 25 mm2, ruxsat etilgan tok Irux=115 A.
Tanlangan kabellarni quyidagi shart bo’yicha tuzatish koeffitsiyentini hisobga olgan holda tekshirib ko’ramiz:
bunda:
K1=0,8 yerga qo’shilgan kabellar sonini hisobga oluvchi kaeffitsiyenti;
K2=1,1 yer va havo haroratini hisobga oluvchi kaeffitsiyent;
K3=1,4 tuproqli issiqlik qarshiligini hisobga oluvchi kaeffitsiyent;
Kabelni linya oxirida kuchlanish pasayishi bo’yicha tekshiramiz:
Bunda:
r0- o’tkazgichning 1 km uzunligiga to’g’ri keladigan aktiv qarshiligi.
x0- o’tkazgichning 1 km uzunligiga to’g’ri keladigan reaktiv qarshiligi.
l- linya uzunligi.
P-aktiv yuklama quvvati;
Q-reaktiv yuklama quvvati;
Un=0,38 kV –linyaning nominal kuchlanishi;
PUE bo’yicha
Kuchlanish 5% oshmasligi kerak.
a ustaxona:
b ustaxona:
v ustaxona:
g ustaxona:
d ustaxona:
e ustaxona:
j ustaxona:
Ustaxonalar uchun tanlangan kabellerning hammasi shartni qanoatlantirdi.
|
| |