Asosiy ventilyatsiya o’rnatmasini avtomatlashtirish

|
Asosiy ventilyatsiya o’rnatmasini avtomatlashtirish
|
bet | 10/16 | Sana | 08.02.2024 | Hajmi | 2,86 Mb. | | #153210 |
Bog'liq shaxtani shamollatishAsosiy ventilyatsiya o’rnatmasini avtomatlashtirish
Asosiy shamollatish apparaturalarini avtomatlashtirish uchun УКВГ, ЭРВГП – 2, АДШВ, УКАВ – 2 uskunalari ishlatiladi. Hozirgi vaqtda ushbu maqsadlar uchun sanoat УАШВ, УКАВ – М /24/ asbob-uskunalarini ishlab chiqaradi.
УАШВ apparaturasi past voltli elektr yuritmalariga ega bo'lgan bir tomonlama va ikki tomonlama ishga tushirishni masofadan boshqarish va nazorat qilishni ta'minlaydi. Sanoat УАШВ apparaturasining ikkita modifikatsiyasini ishlab chiqaradi:
УАШВ -1 – nazorat xonasidan 10 kmgacha bo'lgan masofada va УАШВ – 2 bo'lgan masofada ventilyatsiya qurilmasini nazorat qilish uchun 2 kmgacha nazorat xonasigacha masofada ishlatiladi.
УАШВ -1 uskunasi quyidagilarni o'z ichiga oladi: APVK buyruqlarini qabul qilish apparati, APSV signallarini qabul qilish apparati, ikkita AVG ventilyatorini boshqarish apparati va AUWP yordamchi drayverlarini boshqarish apparati. UASHV-2 to'plamiga quyidagilar kiradi: ikkita AVG apparati, AUWP apparati va ABC signallarini qayta tiklash apparati. Har ikkala modifikatsiyaning to'plamlari AKT – 2 haroratni nazorat qilish uskunalarining ikkita to'plamini o'z ichiga oladi.
UKAV-m apparaturasi barcha xavfsizlik standartlariga va shamollatish tizimini avtomatlashtirish uchun barcha zamonaviy operatsion talablarga muvofiq, asosiy shamollatishning shaxta ventilyatorlarini avtomatlashtirilgan boshqarish imkonini beradi. U bir yoki ikkita teskari yoki teskari yoki bir tomonlama yoki ikki tomonlama aylanuvchi markazdan qochma yuritmalar bilan jihozlangan ventilyator qurilmalarini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan, BSHning uchun ushbu loyiha UKAV – M uskunasini qabul qiladi.
Asosiy shamollatish ventilyatoratlarini avtomatlashtirish uchun ketma-ket ishlab chiqarilgan UKAV-M uskunalari to'plami qabul qilinadi.
Masofadan quyidagilar nazorat qilinadi: podshipniklar harorati, elektr dvigatellarining cho’lg’amlari; moylash tizimining bir qator nuqtalarida harorat, bosim va yog' sarfi; reversiv o’qli ventilyatorlarning tormoz pozitsiyasi.
UKAV-m elektr jihozlari to'plami ventilyator qurilmalarini ishlatishda barcha operatsiyalarning avtomatlashtirilgan bajarilishini ta'minlash, ventilyatoratlarning ishlash rejimini o'zgartirish, favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda ventilyatoratlarni nazorat qilish va avtomatik o'chirish uchun mo'ljallangan.
UKAV-m avtomatlashtirilgan nazorat xonasidan, avtomatlashtirilgan xonadan avtomatlashtirilgan va ventilyator qurilmalarini ta'mirlash (mahalliy) boshqarish imkonini beradi. To'plamlar taqdim etadi:
- qisqa muddatli (9sgacha) tarmoq kuchlanishining yo'qolishi yoki tushishi davrida ventilyator agregatlarini avtomatik qayta ishga tushirish;
- ventilyatorning reversi;
- favqulodda uzilishlar vaqtida zaxira ventilyator agregatlarini avtomatik ravishda yoqish qobiliyati;
- past kuchlanishli zaxira kiritishlarini avtomatik ravishda yoqish.
Ventilyator zavodining yagona elektr jihozlari to'plami ikkita bir xil ventilyator elektr jihozlari va yordamchi ijro mexanizmlarning elektr jihozlari to'plamidan iborat - har ikkala ventilyator uchun ham keng tarqalgan. Yuritmaning turiga (asinxron, sinxron, sinxron-asinxron, bitta yoki ikkita dvigatel) qarab, to'plamning tarkibi bir xil asosiy nazorat stantsiyalarida mos ravishda o'zgartiriladi. Misol uchun, sinxron motor bilan birga, qo'shimcha ravishda qo'zg'alish stantsiyasi ham mavjud.
Strukturaviy tarzda, UKAV-m to'plami yopiq ishlash shkaflari va masofadan boshqarish pulti. Har qanday UKAV-m kit ventilyator birliklari nazorat qilish shkaflari o'z ichiga oladi: 1-UKAV-M (BSH11-UKAV-M), 2-UKAV-M va masofadan nazorat qilish BSH7-UKAV-M.bundan tashqari, motor turiga qarab, motor sinxron yoki BSH6-UKAV-m bo'lsa, motor asinxron bo'lsa, BSH5-UKAV-m o'z ichiga oladi. Agar motor ikki dvigatel bo'lsa, unda BSH5-UKAV-m va BSH6-UKAV-m yoki ikkita BSH6-UKAV-m shkafi mavjud. BSHz-UKAV-m va BSH4-UKAV-m shkaflari shamollatish moslamasining elektr jihozlarining umumiy qismini tashkil qiladi.
BSHz-UKAV-m shkafi energiya taqsimotini barcha shamollatish moslamalari uchun 380V kuchlanish bilan ta'minlaydi va shamollatish xonasining ventilyatorlarini nazorat qiladi. BSH4-UKAV-m shkaflari g'ildiraklarining elektr motorlarini nazorat qiladi. O'rnatish soni uch oshmaydi bo'lsa, shkaf BSH4-UKAV-M ishlatiladi, lekin oltitadan ortiq emas, avtomatlashtirish sxemasi shkaf BSH8-UKAV-M ishlatiladi. shkaf BSHi-UKAV-m BSH1-UKAV-m o'xshash, u o'z ichiga olmaydi, deb aslida bilan farq qiladi neft tarqatish tizimini boshqarish davrlari.
BSH1, BSH2 boshqaruv shkaflari ventilyatorlar va boshqa mexanizmlarni birgalikda boshqaradi. BSH2 shkafida quyidagi nazorat davrlari mavjud:
1NA, IHA2, 2NA1, 2Na2 (ikki tomonlama ventilyatorlar uchun);
Ica, 2CA (o’qli reversiv ventilyatorlar uchun);
Tormoz 1ET, 2ET (o’qli ventilyatorlar uchun);
Podshipniklarni moylash uchun moylash nasoslari 1mn1, 1MN2, 2MN1, 2Mn2;
Reversiv aylanish moyli qo’shib ayirgichlar;
Moyli elektr isitgichlar 1EN, 2EN;
Qo’zg’atish stansiyasi (sinxron dvigatellar uchun) yoki rotorli qarshilik (fazali rotorli asinxron motori uchun).
Ventilyator dvigatellarining harorati va tezliklarini nazorat qilish datchiklari BSH1 kabinalariga ulangan.
BSHz shkaflari, BSH4 birgalikda VF1-VP10 mashina qismini shamollatish uchun DL1—DLZ va ventilyatorlarni nazorat, UKAV-m butun majmui uchun zarur kuchlanish 380 V berish va foydalanuvchining profili KB o'rnini kalitlari signallari berilgan.
BSH5 shkaflari sinxron dvigatellar uchun ogohlantiruvchi trististorli qurilmalarni nazorat qilishni ta'minlaydi. Ularda o'rnatilgan o'rni guruhi motorni sinxronlashtirishga buyruq beradi va generator rejimida uni o'chirib qo'yadi.
BSH6 shkafi vaqt funktsiyasida o'zgarishlar rotorlari bilan boshlang'ich qaytib ad qarshiliklarini almashtirish uchun xizmat qiladi. Stansiya o'z navbatida qarshilik va vaqtni almashtirish uchun kontaktorlarni o'z ichiga oladi. BSH6 shkafi to'rtta bosqichda ishlaydigan motorlarni ishga tushiradi. Bir dvigatelda bitta rotor stantsiyasi ishlatiladi. Ikki dvigatelda ikkita rotorli stantsiya ishlatiladi, ikkinchisi esa faqat tezla BSHv kontaktorlari ishlatiladi.
Har bir ventilyator kompyuter xonasidan, BSH2 kabinasidan va BSH7 masofadan boshqarish pultidan uzoqdan boshqarilishi mumkin. Masofadan boshqarish bilan ventilyator faqat avtomatik rejimda ishlaydi va mahalliy boshqaruvda – avtomatik va qo'lda rejimlarda. Qo'lda rejimda BSHM2 kabinasidan yoki mahalliy boshqaruv tugmalaridan mexanizmlardan nazorat qilish mumkin. BSH7 masofadan boshqarish pultida quyidagi boshqaruv elementlari mavjud: tugmalar (boshlash, to'xtatish, teskari, katta, kichikroq); kalitlar (oddiy rejim, teskari); potansiyometrlar (ko'proq, kamroq). BSH7 masofadan boshqarish pulti ventilyator qurilmasining barcha mexanizmlari, Lend holati, ventilyator birligining yoqilishi yoki o'chirilishi, ventilyator birligining favqulodda o'chirilishi yoki normal ish rejimidan og'ish haqida ogohlantirish, nazorat shakli (mahalliy, masofadan) haqida yorug'lik signalini beradi.
Barcha nazorat shkaflari (masofadan boshqarish pultidan tashqari) ikki tomonlama xizmat ko'rsatishning vertikal dizaynidir. Boshqaruv paneli operatorning stoli shaklida ishlab chiqariladi, uning qiyali panelida bir qator boshqaruv tugmalari, kalitlar va signal lampalari mavjud.
To'liq UKAV-m qurilmasining nazorat qilish mashinalari grafikli sxemalar yordamida tasvirlangan ma'lum bir algoritmga muvofiq ishlaydi. Dasturni tuzish va yozish uchun shart-sharoitlardan to'g'ridan-to'g'ri o'tishga imkon beruvchi eng ixcham yo’l mavjud. Ventilyator boshqarish algoritmlarining grafik ventilyatorlarning texnologik sxemalariga, shuningdek, asosiy va yordamchi drayverlarni boshqarish algoritmlariga muvofiq ishlab chiqilgan. Ularni ishlab chiqishda, mikrokompyuter boshqaruv mashinasining yagona apparat vositasi yordamida ishlashning yagona tizimli yechimiga konstruktiv va texnologik farqlar bilan bog'liq ventilyatoratlar va yordamchi uskunalarning algoritmlarining barcha turlarini kamaytirish istagi aniqlandi.
Bu esa, farqlar dasturlash darajasida ko'rsatiladigan boshqaruv tizimini yaratishga imkon berdi va boshqaruv funktsiyalarini amalga oshirish operatsion qismning barcha boshqariladigan mexanizmlari uchun bir xil bo'ladi.
|
| |