-rasm. Izolyatsiya qilingan ikkita kalitli orqaga qaytish konvertori
INTELLEKTUAL BOSHQARUVCHI

|
-rasm. Izolyatsiya qilingan ikkita kalitli orqaga qaytish konvertori
INTELLEKTUAL BOSHQARUVCHI
|
bet | 13/19 | Sana | 30.05.2024 | Hajmi | 1,14 Mb. | | #257779 |
Bog'liq Shamol energetikasi Umarov J. - 15.7-rasm. Izolyatsiya qilingan ikkita kalitli orqaga qaytish konvertori
INTELLEKTUAL BOSHQARUVCHI
Aqlli shamol turbinasi boshqaruvchisiga qo'yiladigan umumiy talablar:
Nazoratchi batareyani zaryad qilish va yukni quvvatlantirish uchun generatordan olingan quvvatni taqsimlashni boshqarishi kerak.
tashqi parametrlarni (mavjud quvvat, yuk quvvati, batareyani zaryadlash oqimi va boshqalar) o'lchash asosida generatordan quvvat olishning optimal ish rejimlarini tanlashi kerak .
himoya rejimiga o'tkazib, generatorni o'chirishi kerak .
Tekshirish moslamasi batareyani doimiy kuchlanish rejimida zaryad oqimini cheklash bilan zaryadlashi kerak, agar etarli miqdorda ishlab chiqarilgan quvvat mavjud bo'lsa.
Tekshirish moslamasi batareyaning ortiqcha zaryadsizlanishini oldini olishi kerak.
Tekshirish sxemasi dasturlashtiriladigan mikrokontrollerga asoslangan. Konfiguratsiya, diagnostika va dasturlash uchun kontroller RS-232 interfeysiga ega bo'lishi kerak.
Intellektual boshqaruvchi balkim qurilgan tomonidan sxema pastga tushirish yoki kuchaytirish (yoki boshqa) kommutatsiya regulyatori, bir nechta qayta aloqa halqalari bilan.
Optimal boshqaruv algoritmini ta'minlash uchun o'lchangan parametrlar:
Batareyadagi kuchlanish va oqim. Ish yukining kuchlanishi va oqimi Generator fazasi oqimi chastotasi va kuchlanishi
Generatordan olingan quvvatni tartibga solish algoritmi
5.8-rasm. Intellektual kontroller blok sxemasi
Shamol elektr stantsiyasi:
1. Yuklash pallasida kuchlanish va oqimni o'lchash, bir lahzalik quvvat sarfini hisoblash.
2. Generator fazasida oqim chastotasini o'lchash va shamol g'ildiragining rotor tezligini hisoblash.
3. Rotor tezligi va rotor quvvat jadvali yordamida mavjud quvvatni aniqlash.
4. Maksimal ruxsat etilgan batareyani zaryadlash quvvatini aniqlash, maksimal ruxsat etilgan batareya zaryadlash oqimi va batareya kuchlanishidan foydalangan holda.
5. Vaqtning ma'lum bir nuqtasi uchun umumiy talab qilinadigan quvvatni hisoblash.
6. Ruxsat etilgan va talab qilinadigan vakolatlarni taqqoslash va ularning minimalini aniqlash.
7. Regulyatorning teskari aloqa zanjirlarida raqamli potansiyometrlar yordamida oldingi hisob-kitoblar asosida o'chirilgan haqiqiy quvvatni o'rnatish.
Izoh:
Nazoratchi, regulyator yoki konvertor deb ham ataladigan shamol turbinasi boshqaruv tizimining dizayni butun shamol turbinasining ishlashi, rotorning geometriyasi (shamol g'ildiragi), shamol turbinasi arxitekturasi (o'zaro joylashishi) bilan uzviy bog'liqdir. komponentlar, energiyani mexanik qismdan elektr qismga o'tkazish printsipi va boshqalar. Shu munosabat bilan, elektron boshqaruvchi, qoida tariqasida, universal emas, aksincha, ma'lum bir generator va shamol turbinasi o'lchamiga qat'iy bog'langan. Biroq, boshqa tomondan, boshqaruvchining nisbiy ko'p qirraliligiga uning tarkibiy qismlarining modulli dizayni orqali erishish mumkin.
SHAMOL TURBINASIGA INVERTOR TURINI TANLASH
Inverterni tanlash oddiy protsedura, ammo e'tiborga olinishi kerak bo'lgan ko'plab nozikliklar mavjud. Ba'zi invertorlar energiya kompaniyalari kabi chiqishda sof sinus to'lqin hosil qiladi. Fazali og'ish +/- 2%. Bunday qurilmaning narxi ancha yuqori. Boshqa invertorlar kvas-sinus to'lqinini ishlab chiqarishi mumkin. Ular sof sinus to'lqinini 3-6 marta ishlab chiqaradigan qurilmalardan arzonroqdir. Bunday holda, joriy egri trapezoidga, to'rtburchakka yoki uni buzadigan parazitar harmoniklarga ega sinusoidga o'xshaydi. Bunday raqamlar va sof sinusoidlar sohasidagi farq issiqlik yo'qotishlari to'plamidir. Ushbu parazit harmoniklar issiqlik yo'qotilishini keltirib chiqaradi, lekin ko'pchilik maishiy texnikaga (isitgichlar, cho'g'lanma lampalar, filtrli elektr jihozlari va boshqalar) mutlaqo ta'sir qilmaydi, lekin elektr motorlari (muzlatgich, kir yuvish mashinasi, nusxa ko'chirish mashinasi ) bo'lgan qurilmalarga oldindan aytib bo'lmaydigan ta'sir ko'rsatishi mumkin. elektr burg'ulash, ventilyatorlar va boshqalar) sinusoid tarkibidagi parazit garmoniklar dvigatel o'rashlarini qizdirishi va jihozning haddan tashqari qizib ketishiga olib kelishi mumkinligi sababli.
Kuchli sinusoidal inverterni sotib olish narxini pasaytirish uchun turli xil tarmoqlarni (sinusoidal kuchlanish va kvazi-sinusoidal kuchlanish) iste'molchining binolari bo'ylab elektr jihozlarini tegishli ravishda "o'z" tarmog'iga kiritish bilan taqsimlash yechim bo'lishi mumkin.
Masalan, har biri 3 kVt quvvatga ega ikkita shamol turbinasi sotib olindi. 6 kVt quvvatga ega bitta inverter yoki sinusoidal chiqishga ega ikkita 3 kVt invertor sotib olishingiz shart emas. Yechim quyidagicha bo'lishi mumkin: biri sinusoidal chiqishi bo'lgan inverter tomonidan quvvatlanadi, undan sovutgich , kir yuvish mashinasi, elektr matkap, fanatlar va boshqalar quvvatlanadi . Ikkinchisi esa isitgichlar, kompyuterlar, telefonlar, fakslar, cho'g'lanma lampalar, sensorlar va boshqalarni quvvatlaydigan kvazinusoidal chiqishga ega inverterni ta'minlaydi. Bu holda yagona muammo xonada qo'shimcha simlarni o'rnatish bo'ladi.
Topshiriq 6.1-. Shamol turbinasi invertor turini tanlashni o’rganish
Ob'ektni avtonom elektr ta'minoti uchun inverter turini aniqlaydi.
Hisoblash usuli
Qaysi qurilmalar sinusoidal va kvazi-sinusoidal kuchlanish bilan quvvatlanishi mumkinligini aniqlang. Qurilmalarni jadvalga kiriting va iste'mol jadvaliga muvofiq ularning quvvatini hisoblang.
Sinusoidal (chiqish kuchlanish turi - sof sinus to'lqini, amplituda o'zgarishi +/- 2% ).
Ushbu turdagi istisnosiz mos keladigan quvvatning barcha elektr jihozlari uchun javob beradi.
Kvazi-sinusoidal (chiqish kuchlanish turi trapezoid yoki to'rtburchak shaklida sinusoidga yaqin).
Ushbu turdagi katta prognozli issiqlik chiqarishsiz kam quvvatli elektronikadan foydalanadigan elektr jihozlari uchun javob beradi.
Oldindan filtrlashsiz elektr motorlari bo'lgan asboblarni, elektr mashinalarni, yuqori aniqlikdagi o'lchash asboblarini va boshqalarni ishlatish qat'iyan man etiladi.
Inverter turini aniqlang yoki ikkala turni ham ishlatishga qaror qiling. Har bir inverterning quvvatini hisoblang.
Hisoblash misoli 1
Dastlabki ma'lumotlar :
1.1-topshiriqdan elektr jihozlari.
Toping:
Ob'ektni quvvatlantirish uchun mos bo'lgan inverter turi. Qo'shimcha simlarni o'rnatish va ishlatiladigan invertorlarning birlik quvvatini kamaytirish bo'yicha tavsiyalar bering.
6.1-jadval
|
| |