1-mavzu Izolyatsion shtangalarning tuzilishi va ishlash prinsipi. Yerda uzilib yotgan simga tegib ketish havfini baholash - bet 3

|
1-mavzu Izolyatsion shtangalarning tuzilishi va ishlash prinsipi. Yerda uzilib yotgan simga tegib ketish havfini baholash
|
bet | 3/37 | Sana | 20.09.2024 | Hajmi | 3,15 Mb. | | #271814 |
Bog'liq ЭХ амалий Rx=U/I
buerda:U va I o‘lchov asbobini ko‘rsatkichlari.
Yerga ulash qurilmalarini qarshiligini o‘lchash uchun mahsus o‘lchov asboblari, MS - 08, M416 va M1103 belgilab qo‘yilgan.
Tegib ketish kuchlanishni o‘lchash. Tegib ketishni kuchlanishini o‘lchash uchun asbob-uskunadan 80sm narida, yer yoki polustigalist yotqiziladi, bulist qo‘rg‘oshin yoki alyumindan tayyorlangan, 35x35 sm. Kv maydonga ega bo‘ladi. Inson oyoq tagi deb faraz qilinadigan bu list, inson tanasini qarshiligini(o‘lchaganda 1000 0m bo‘lishi kerak) voltmetrni ichki qarshiligi Rvbilan o‘zgartiriladi.Voltmetrni ichki qarshiligi rezistor bilan shu ntirolgan Rm bo‘lib uning qarshiligi tenglama yordamida aniqlanadi
Rm=1000Rv/(Rv−1000)
List ustiga, odamni o‘rniga 80kg yuk qo‘yiladi, havfsizlik bo‘yicha keraklicha chora-tadbirlar ko‘rilgan holda sinovdan utayotgan asbob-uskunani qobigiga tok yuboriladi.
Qadamli kuchlanishni o‘lchash.Qadamli kuchlanishni o‘lchashida yoyilib ketish tok markazidan keraklik masofasida ikkita metall list o‘rnatiladi.Listni o‘lchamlari 35x17,5 sm ularni orasidagi masofa
80 sm(qadamni uzunligi). Har bir plastinkaga 40 kg yuk o‘rnatiladi.Tegib ketish kuchlanishni ulchagan tarzida qadamni kuchlaninish o‘lchanadi
Sinov savollari:
Izolyatsiyalovchi shtangalarning vazifasi nimadan iborat?
Izloyatsiyalovchi shtangalarning qanday turlarini bilasiz?
Izlyatsiyalovchi shtangalar necha turga bo‘linadi?
2-amaliy mashg‘ulot. Elektr o‘lchagich va izolyatsiya qisqichlarining tuzilishi va ishlash prinsipi
Kuchlanish ko‘rsatgichini ishlatishdan oldin uning ishga yaroqliligi,
maxsus asboblar bilan ѐki yaqin yerda joylashgan va oldindan kuchlanish
ostidagi tok o‘tkazuvchi qismlarga yaqinlashtirish bilan tekshiriladi
Kuchlanish ko‘rsatgichini ishlatish jaraѐnida, uni tok o‘tkazuvchi qismlar
lampasida nurlanish paydo bo‘ladigan masofaga qadar yaqinlashtirish kerak.
Yaqinlashtirilgan vaqtda, lampada nurlanish paydo bo‘lmagan hollardagina,
asbobni tok o‘tkazuvchi qismga bevosita tekkizish mumkin.
-rasm. 6 kV dan 220 kV gacha bo‘lgan yuqori kuchlanish ko‘rsatkichlari va 6 kV dan 10kV gacha bo‘lgan fazalar bog‘liqligini tekshiruvchi kuchlanish ko‘rsatkichlari
Kunduzgi ѐrug‘lik vaqtida, ochiq taqsimlovchi uskunalarda, havo elektr
uzatish tarmoqlarida va hokazolarda ishlash jaraѐnida lampa nurlanishini
yaxshi kuzatish uchun ular oftobdan to‘suvchi moslamalar bilan ta’minlanishi
lozim.
Qoida bo‘yicha havo elektr uzatish tarmoqlarida kuchlanish yo‘qligi UVNB tipidagi kontaktsiz kuchlanish ko‘rsatgichi bilan tekshirilishi lozim.
Kuchlanish yo‘qligi, havo elektr uzatish tarmoqlarining tayanchlaridan ѐki teleskopik minora (gidroko‘targich) dan UVN-10 va shunga o‘xshash kuchlanish ko‘rsatgichlari bilan tekshirilganda, ularning ishchi qismi tayanchdagi tushirilgan yerga ulagichning bo‘lishidan, hamda teleskopik minora (gidroko‘targich) shassisi yerga ulanganligidan qat’iy nazar yerga ulanishi shart (metall tayanchlarda ishlashdan tashqari).
Kuchlanish ko‘rsatgichining ishchi qismi, uning ishchi ko‘ndalang kesimi 4 mm 2 bo‘lgan yumshoq misli sim bilan tunukadan tayѐrlangan maxsus halqasimon uchlikka ega bo‘lgan, mis sim ѐrdamida yerga ulanadi. Kuchlanish ko‘rsatgichining yerga ulagich simini havo elektr uzatish tarmog‘i simlarini yerga ulashda foydalanilgan, avvallo (birinchidan) yerga ulangan ko‘chma yerga ulagichga va havo elektr uzatish kuchlanishi indikatsiyasi uchun ustundan tushirilgan yerga ulagichga ulash uchun ruxsat beriladi.
Kuchlanish yo‘qligini tekshirish va himoya yerga ulagichini o‘rnatishda
yerdagi ulagich simiga (tushirilgan yerga ulagichga) tegish mumkin emas.
1000 V dan yuqori kuchlanishni ko‘rsatuvchi gazorazryadli indikator
lampali asboblar.
1000 V gacha va undan yuqori kuchlanish ko‘rsatgichlariga qo‘yilgan umumiy
texnik talablar, «Elektr uskunalarini ishlatishda xavfsizlik texnikasi
qoidalari» da keltirilgan. Elektr uskunalarda kuchlanish bor ѐki yo‘qligini aniqlashga mo‘ljallangan ko‘rsatkichlar, qo‘lda olib yuriladigan kuchlanish ko‘rsatgichlaridir. Kuchlanish ko‘rsatgichlarining ishlashi, gazorazryadli indikator lampadan sig‘im toki o‘tganda ѐnish jaraѐniga asoslangan. Kuchlanish ko‘rsatgichi ishchi, izolyatsiyalovchi qismlar va dastakdan tashkil topgan. Ishchi qismga uchlik-kontakt, gazorazryadli lampa va kondensatorlar kiradi. Izolyatsiyalovchi qism ishchi qism bilan dastak oralig‘ida joylashgan bo‘lib, bir necha elementdan yasalgan bo‘lishi mumkin. Teleskopik konstruksiyalarni ishlatishga ham ruxsat beriladi.
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
1-mavzu Izolyatsion shtangalarning tuzilishi va ishlash prinsipi. Yerda uzilib yotgan simga tegib ketish havfini baholash
|