Bug'da chalinadigan mash'al

Bug'da chalinadigan mash'al
1.4. Rasm. Bug'da chalinadigan mash'al
Ma`shallarda bug’ ko'pincha yonishdan oldin chiqindi gaz bilan aralashtiriladi.
Bug’ sanoatning turli sohalarida qo'llaniladi. Bug'ni qo'llashning umumiy sohalari, masalan, zavod va fabrikalarda bug' bilan isitiladigan jarayonlar, elektr stansiyalardagi Bug’ turbinalari bo'lishi mumkin, ammo uni ishlatish bu bilan cheklanmaydi.
Namlik bilan to`yintirish uchun bug'
Ko'pgina yirik savdo va sanoat ob'ektlari, ayniqsa sovuq iqlim sharoitida, kosmik isitishning asosiy manbai sifatida past bosimli to'yingan bug'dan foydalanadi. Ko'pincha bug' namlagichlari bilan jihozlangan HVAC batareyalari xonani isitish, kitob va arxivlarni saqlash va infektsiyani nazorat qilish uchun konditsionerlikni ta'minlaydi. Sovuq havo Bug’ bo'laklari bilan qizdirilganda, havoning nisbiy namligi pasayadi, uni quruq to'yingan bug' yordamida normal darajaga ko'tarish kerak, u chiqadigan havo oqimiga kiritilishi kerak.
1.4. Rasm. Havo kanalidagi bug’ namlagichi
Bug’ binoning boshqa qismlariga tarqatilgunga qadar kanal ichidagi havoni namlash uchun ishlatiladi.
II BOB. Avtomatlashtirilgan texnologiyada ishtirok etuvchi qurilmalarni printsipial sxemalarini taxlil qilish
2.1. Texnologik bug` ishlab chiqarishda texnologik qurilmalardagi elektron boshqarish tizimlarini taxlili
Neft mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasini kompyuter orqali boshqarishda quyidagi elektron boshqarish qurilmalari ulanadi bu sxema quyidagi rasmda keltirilgan
2.1-rasm. Texnologik bug` ishlab chiqarishda elektron qurilmalardan foydalanish sxemasi
2.2. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va boshqarishni birlamchi temperatura datchiklari
Mikroprotsessorli modullar
Neft mahsulotlarini ishlab chiqarish boshqarish uchun quydagi fizikaviy kattaliklari( texnologik parametrlari) o’lchanadi:
- texnologik jarayondagi xarorat (temperatura);
- texnologik jarayonni borishidagi bosim;
-texnologik jarayonda maxsulotlarni tayerlash uchun qullanilaetgan xom oshelarning nisbiy mikdorlari;
- texnologik jarayonda atrof muxidga chikarilaetgan chikindi gazlarini tarkibi va ularni nisbiy mikdori.
Sanab utilgan texnologik jarayonlarni fizikaviy parametlarini qiymatini o’lchash maxsus birlamchi datchiklar yordamida amalga oshiriladi. Sxematik tarzda ixtieriy fizik parametrni o’lchash tizimini quydagicha ifodalash mumkin:
2.2-rasm Texnologik bug` ishlab chiqarish tizimida datchiklarni ulanish blok sxemasi
Sxemadan ko’rinib turibdiki, texnologik jarayonni kuzatishda asosiy birlamchi urinni datchiklar egallaydi. Datchik bu fizikafiy parametrni qiymatini mos elektr yoki boshqa ko’rinishdagi signalga aylantirish qurilmasidir.
Ikqilamchi qurilmalar datchiklardan olingan elektr yoki boshqa ko’rinishdagi signallarini qiymatini ma’lum o’lchov shkalasi yordamida ifodalash bilan birgalikda o’rnatilgan chyogaraviy qiymatlarda diskret boshqaruvchi signallar chiqarishщi mumkin.
Elektr signallarini maxsus programma ta’minoti asosida aniq protokollarga mos raqamli signallarga aylanimruvchi qurilmainformatsialarni saqlash (yozib borish) va vizual ifodalash qurilmasi xisoblangan kompyuterga uzatadi.
O’tgan asirni 90- yillaridan boshlab dune bo’yicha texnologik jarayonlarni nazorat qilishni o’lchov asboblari yangi pog’onaga o’ta boshladi. Bu qullanilaetgan datchiklarni bir standardga olib kelish, ya’ni datchiklardan olinayotgan signallarni aniq universal shkalalarga keltirish, ularni ixtieriy markadagi ikqilamchi o’lchovqurilmasiga ulash imkoniyatini berdi.
Ko’pchilik turdagi birlamchi datchiklardan olinayotgan ya’ni, datchikdan chiqayotgan analog elektr signallari datchikni texnologik jarayonni qanday fizik parametirini o’lchashidan qatiy nazar quydagi universal qiymatlar shkalasiga keltirildi:
- 0 dan 5 mAgacha;
- 0 dan 20 mAgacha;
- 4 dan 20 mAgacha;
- 0 dan 1 Vgacha;
- 0 dan 10 Vgacha.
Xaroratni o’lchashni suyuqlikli, manometrik termometrlaridan farqli o’larok, xozirgi zamon ishlab chiqarish korxonalarida texnologik jarayonlarni uzuluksiz nazorat qilish va boshqarish tizimida asosan quydagi xaroratlarni o’lchash datchiklari qullanilmoqda [4-7]:
- termoqarshilikli datchiklar;
- termoparalar;
- pirometrlar;
Bu dachiklar o’zlarini ishlash printsiplari, xaroratni o’lchash intervali va xatolik darajasi bilan farqlanadi.
Termoqarshilikli datchiklarni termoqarshilikni aylantiruvchi qurilmasi xam deb ataladi. Ularni ishlash printsipi elektr o’tkazuvchan materiallarni issiqlikdan elektr qarshiliklarini ortishi fizik xodisasiga asoslangan.
2.3-rasm Sanoat termoqarshiliklari
Neft mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonalarida asosan texnologik jarayonlarda maksimal 300 S temperatura bila nish kuriladi. SHuning uchun ularda termoqarshiliklardan foydalanish maksadga muofik.
|