IT tizimi - Elektr ta'minoti tizimi (tn-c, tn-s, tn-cs, tt, it)

|
Elektr ta'minoti tizimi (tn-c, tn-s, tn-cs, tt, it)
|
bet | 3/6 | Sana | 17.01.2024 | Hajmi | 1,1 Mb. | | #139854 |
Bog'liq 4-Ma\'ruzaIT tizimi
IT rejimidagi elektr ta'minoti tizimi I elektr ta'minoti tomonida ishlaydigan zamin yo'qligini yoki yuqori impedansga asoslanganligini ko'rsatadi. Ikkinchi T harfi yuk tomonidagi elektr jihozlarining erga ulanganligini bildiradi.
IT rejimidagi elektr ta'minoti tizimi yuqori ishonchlilik va elektr ta'minoti masofasi uzoq bo'lmagan taqdirda yaxshi xavfsizlikka ega. Odatda u elektrni o'chirishga yo'l qo'yilmaydigan joylarda yoki doimiy ravishda elektr ta'minoti talab qilinadigan joylarda, masalan, elektr po'lat ishlab chiqarish, yirik kasalxonalarda operatsiya xonalari va er osti konlarida qo'llaniladi. Yer osti konlarida elektr ta'minoti sharoitlari nisbatan yomon va kabellar namlikka sezgir. IT bilan ishlaydigan tizimdan foydalangan holda, elektr ta'minotining neytral nuqtasi topraklanmamış bo'lsa ham, qurilma qochib ketganidan so'ng, tuproqning nisbiy qochqin oqimi hali ham kichik va quvvat manbai voltajining muvozanatiga zarar etkazmaydi. Shuning uchun, elektr ta'minotining neytral topraklama tizimidan ko'ra xavfsizroqdir. Biroq, agar elektr ta'minoti uzoq masofada ishlatilsa, elektr ta'minot liniyasining erga taqsimlangan sig'imini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Qisqa tutashuvdagi nosozlik yoki yukning oqib ketishi qurilmaning ish holatiga kelishiga olib kelganda, qochqin oqimi er bo'ylab yo'l hosil qiladi va himoya moslamasi ishlamaydi. Bu xavfli. Faqat elektr ta'minoti masofasi juda uzoq bo'lmaganda, u xavfsizroq bo'ladi. Ushbu turdagi elektr ta'minoti qurilish maydonchasida kam uchraydi.
I, T, N, C, S harflarining ma'nosi
1) Xalqaro elektrotexnika komissiyasi (IEC) tomonidan nazarda tutilgan elektr ta'minoti uslubining belgisida birinchi harf quvvat (quvvat) tizimi va er o'rtasidagi munosabatni anglatadi. Masalan, T neytral nuqta to'g'ridan-to'g'ri topraklandığını ko'rsatadi; Men elektr ta'minoti erdan ajratilganligini yoki elektr ta'minotining bir nuqtasi yuqori impedans orqali erga ulanganligini bildiraman (masalan, 1000 Ω;) (I frantsuzcha so'zning birinchi harfi "izolyatsiya").
2) ikkinchi harf erga ta'sir qiladigan elektr o'tkazuvchan qurilmani bildiradi. Masalan, T qurilma qobig'ining topraklandığını bildiradi. Uning tizimdagi boshqa biron bir topraklama nuqtasi bilan bevosita aloqasi yo'q. N yuk nol bilan himoyalanganligini anglatadi.
3) uchinchi harf ishlaydigan nol va himoya chizig'ining kombinatsiyasini bildiradi. Masalan, C ishlaydigan neytral chiziq va himoya chizig'i bitta ekanligini bildiradi, masalan TN-C; S ishlaydigan neytral chiziq va himoya chizig'i qat'iy ravishda ajratilganligini bildiradi, shuning uchun PE chizig'i TN-S kabi maxsus himoya chizig'i deb nomlanadi.
Elektr tarmog'ida topraklama tizimi inson hayoti va elektr jihozlarini himoya qiladigan xavfsizlik chorasi hisoblanadi. Topraklama tizimlari har bir mamlakatda turlicha bo'lganligi sababli, global PV o'rnatilgan quvvati o'sishda davom etayotganligi sababli, topraklama tizimlarining har xil turlarini yaxshi bilish juda muhimdir. Ushbu maqola Xalqaro elektrotexnika komissiyasi (IEC) standartiga muvofiq turli xil topraklama tizimlarini va ularning Grid-Connected PV tizimlari uchun topraklama tizimining dizayniga ta'sirini o'rganishga qaratilgan.
|
| |