Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish - bet 53

Analogli boshqariluvchi parametrlar (rostlagichlar)
Pozitsiya
№
Rostlanuvchi о‘zgaruvchi qiymat
Klapanga
chiqish (%)
Boshqarish
rejimi
Rostlash
turi
FIRC-110
E -l dan E-2 tom on suv oqimi
38.3
Avto.
Lok.
HC-110
FIRC-110 asbobi rostlash
klapani baypasidagi qulf
0.0
Q o i
—
PIRC-210
E - 1 idishdagi bosim
О
О
О
О
Q o‘l
Lok.
PIRC-230
E-2 idishdagi bosim
v
>
о
о
о
о
Avto
Lok.
22.6-jadval
Diskret boshqariluvchi parametrlar (kalitlar)
Kalit nomi
(teg)
Qurilmalarning vazifasi
Kalitning
holati
BV-110
FY-110 rostlovchi klapan oldidagi ajratkichlar
Ochiq
HV-001
Suyuqlikni E -l idishga uzatish chizig‘idagi ajratkich
Ochiq
HV-002
Suyuqlik E-2 idishidagi chiqarish chizig‘idagi ajratkich
Ochiq
HV-003
E -l idish drenaj chizig‘idagi ajratkich
Berk
HV-004
E-2 idish drenaj chizig‘idagi ajratkich
Berk
H-1A
Asosiy suv nasosi
Ulash
H-1B
Zaxira suv nasosi
Ulash
Standart tadbirlar
Sovuq start. Umumiy mulohazalar.
„Sovuq start“ mashqi suyuqlikni
haydash uzelini xavfsiz va to ‘g‘ri ishga tushirish uchun zarur b o ‘lgan
harakatlar ketma-ketligini o‘rganishga imkon beradi. Idishlar tizimigacha va
undan keyingi (ya’ni texnologik zanjir b o ‘yicha undan yuqori va quyi)
zarur qurilma ishga tushirish uchun tayyor. Texnologik uzelga ishchi
suyuqligini uzatishdan aw al umumiy foydalanishdagi ham m a tizim lar ishga
tushirilishi, tekshirilishi va ishga tayyor b o ‘lishi zarur. Shuningdek,
quyidagi tizim lar ishga tushirish uchun tayyor holatda turibdi, deb faraz
qilinadi:
1. Ish suyuqligini uzatish uchun qurilma.
2. Ish suyuqligini qabul qilish uchun idish.
3. U m um iy vazifani bajaruvchi zavod tizimlari:
• Zavod ichidagi va asbob atrofidagi havo tozalash tizimi.
• Elektr ta ’m inot tizimi.
• Drenaj tizimi.
• Azotni uzatish tizimi.
Quyida sanab o‘tilgan ham m a ishga tushirish oldi amallari bajarilganli-
giga va qurilma ishga tushirishni boshlashga tayyor ekanligiga ishonch hosil
qiling.
Ishga tushirish oldi amallari:
1. Jihozlar va quvurlarni yuvish va tozalash, tiqinlarni olib tashlash.
2. Bosimning mavjudligini albatta nazorat qilgan holda, butun tex
nologik zanjir bo ‘ylab quvurlarni o ‘tkazuvchanligini tekshirish.
3. Qurilmaga elektr energiya, N O ‘A havosi va texnologik havo, azotni
qabul qilish.
4. Qurilmaning ishlashini tekshirish, ishga tayyorlash va nasoslarni
ishlatib ko‘rish.
5. N O ‘Ani tekshirish va ishga tushirish (barcha rostlagichlar rostlovchi
klapan berkilgan holda dastaki rejimda turishi kerak).
6. Uzelning ishlashi bilan bog‘liq barcha xizmat xodimlarini ishga
tushirishning boshlanish to ‘g‘risida xabardor qilish.
Quyida ishga tushirish jarayoni tavsiflanadi, ya’ni texnologik uzelni
ishga tushirishda Sizning harakatlaringizni ketma-ketligi tavsiflanadi.
Tadbir:
1. E -l idishiga suvni yo‘llang. Buning uchun suvning E -l ga borishi
chizig‘ida HV-001 ajratkichni oching. Idishdagi sathni LIR-401
datchi-
gining ko‘rsatishlari bo ‘yicha nazorat qiling. Haqiqiy qurilmada, agar idish
sath o ‘lchagich bilan ta ’m inlanm agan b o ‘lsa, to ‘ldirilishni nazorat qilishni
o ‘lchash shishasi bo ‘yicha olib borish kerak.
2. E -l ga azot kiriting. Buning uchun,
PIRC-210 rostlagichining ,,V“
klapanini oching.
3. E -l dagi bosim 2,52 kg/sm 2 ga yaqin kelganda, PIRC-210 rostla-
gichini 2,52 kg/sm 2 qiymat bilan avtomatik rejimga o ‘tkazing.
4. X uddi shu tarzd a P IR C -230 rostlagichning ,,V“ klapanidan
foydalanib, E-2 idishini germ etik berkiting. Rostlagichni 2,52 kg/sm 2
qiymat bilan avtomatik rejimga o‘tkazing.
5. E -l idishidagi sath taxm inan 40% gacha ko‘tarilganda, N-1A
nasosini ishga tushiring.
6. FIRC-110 asbobning klapani yig‘masida rostlovchi klapanning BV-
110 ajratkichlarini oching.
7. FIRC-110 sarf rostlagichining FV-110 klapanini q o id a 10—20% ga
oching.
8. U R -4 0 2 datchigining ko‘rsatishlari bo ‘yicha E-2 idishidagi sathning
ortishini kuzating.
9. E -l dagi sath 50% gacha ko‘tarilganda, E -l idishidagi sathni 50%
ga yaqin saqlab turish uchun FV-110 klapanini ochib, nasoslar orqali
suv sarfini asta-sekin orttiring. Suv sarfi 227,0 m 3/soatga yaqinlashganda,
FIRC -110 sarfrostlagichini 227,0 m 3/soatga o‘rnatib, avtomatik rejimga
o ‘tkazing.
10.
LIR-402 datchigining ko‘rsatishlariga qarab, E-2 idishidagi sathning
ortishini kuzating. Sath 45-50% gacha ko‘tarilganda, HV-002 ajratkichini
oching.
M a’lum vaqtdan so‘ng, suyuqlikni haydash uzeli m e’yordagi ishlash
rejimiga o ‘tadi.
|