Suv sovutish minorasi - - Namangan Institute of Engineering and Technology nammti uz

Namangan Institute of Engineering and Technology
nammti.uz
10.25.2023
Pg.08
1-rasm Suv sovutish minorasi
Pichoqlarni aylantiruvchi dvigatelning quvvati 199 kVt/soatni tashkil qiladi
Kuchlanish - 400 v dvigateldan aylanish harakatini uzatuvchi milya 159 mm
Umumiy tizimdan keladigan issiq suv quvurlar orqali issiqxonaning ichki, yuqori (qanotlaridan
pastroq) qismidagi purkagichlarga uzatiladi. Püskürtücüler issiq suvni zangga bir tomchi (sprey)
shaklida püskürtüyorlar. Püskürtülmüş issiq suv tomchilari apakum l ga tegib
, pastga tarqaladi .
Terasning pastki qismida sovutilgan suv saqlanadigan suv havzasi mavjud. Sovuq suv ta'minot
nasoslari orqali tizimga qaytariladi va aylanish davom etadi.
Suv purkagich. Tashqi quvurdan suv har bir tarqatish trubasiga, keyin esa purkagichlarga
taqsimlanadi.
Tarqatish quvurlari materiali - FRP (shisha tolali). Quyidagi rasmda sovutish minorasi atrofidagi
odatdagi suv aylanishi ko'rsatilgan. Ular bu issiqlik almashtirgichlar orqali sovutilgan aylanma suvni
oladi. Ushbu jarayon davomida issiqlik aylanma suvga so'riladi va sovutish uchun sovutish
minorasiga qaytariladi. Stansiya ishlayotgan vaqtda bu jarayon uzluksiz davom etadi.
Sovutish
minorasi hovuziga bug'lanish yo'qotishlari, joy almashish yo'qotishlari va hokazolarni qoplash uchun
bo'yanish suvi etkazib beriladi. Qish mavsumida aylanma yo'ldan foydalaniladi. [1] Suv sovutish
minorasi ish paytida sovigan suvning 2 foizini yo'qotishi mumkin. shakllanadi. Masalan,
soatiga
35 000
m 3 suvni sovutadigan sovutish minorasi 700 m
3 / soat suvni isrof qilsa,
u
kuniga 16 800 m 3 ga aylanadi.
Bu, albatta,
kimyoviy
jihatdan tozalangan, qayta ishlangan suv bo'lgani
uchun uning narxi ancha yuqori.
Keling, bu suv
isrofgarchiligi aynan qayerda sodir bo'layotganini ko'rib chiqaylik. Tizimdan suv sovutish minorasiga
kelayotgan issiq suv minoraning nozullaridan pastga purkaladi (2-rasm)
va havo qanotlari havoni
yuqoriga so'radi, natijada nozullardan purkalgan issiq suv zarralari uning ustiga tushadi. arazitel va
pastga qarab oqishni boshlaydi . Havoning yuqoriga qarab harakatlanishi va havo kanali bo'ylab
suvning pastga qarab harakatlanishi o'zaro issiqlik almashinuvi jarayonini hosil qiladi va havo suvning
issiqligini oladi va shamollatgich orqali atmosferaga chiqadi. Bir qarashda hamma narsa normal,
chunki
maqsadga erishildi, ishlab chiqarish texnik suvining harorati pasaydi,
lekin bu jarayonda
suvning hali yuzasiga etib bormagan bir qismi issiq suv bilan atmosferaga chiqariladi. havo oqimining
kuchi tufayli havo. Albatta, qanotlar ostiga suv ushlagichlari o'rnatilgan bo'lib, ular suv
tomchilarining bir qismini ushlaydi, ammo ko'proq suv olish uchun bizga boshqa texnologiya kerak.
Tadqiqotlarimizdan shunday xulosaga keldikki, bu isrofgarchilikni kamaytirish uchun minora atrofiga
pog‘onali suv yig‘uvchi panellarni o‘rash isrofgarchilikni ma’lum darajada kamaytiradi.
Bosqichli suv yig'ish moslamasi
Avvalo, oldimizda turgan muammoni yaxshilab ko'rib chiqaylik.
Sovutish minorasida yo'qolgan texnik suv suv bug'lari va suv zarralari shaklida yo'qoladi. Endi
biz suv bug'ini ushlab turishdan ko'ra suv zarralarining isrofgarchiligini
kamaytirishni maqsad
qilganmiz. Chunki suv bug'ini ushlab turish ba'zi qiyinchiliklarga ega. Suv zarralari chiqindilarini