Ichki elektr ta’minoti sxemasi

|
Ichki elektr ta’minoti sxemasi
|
bet | 30/72 | Sana | 14.05.2024 | Hajmi | 6,06 Mb. | | #230781 |
Bog'liq Elektr tarmoqlari. texnikum2.Ichki elektr ta’minoti sxemasi.
Xususiy uyda elektr simlarini o'tkazishning ikki yo'li mavjud - ochiq va yashirin.
Simlarni yotqizishning ochiq usuli nko'pincha yog'och uylarda ishlatiladi.
Simlarni yotqizish mumkin:
maxsus plastik qutilarda;
maxsus simi yordamida chinni izolyatorlarida (retro uslubi deb ataladigan).
Diagrammada siz kabellarni qaysi yo'nalishda yo'naltirmoqchi ekanligingizni ko'rsatishi va mahkamlash elementlari (izolyatorlar) o'rnatiladigan joylarni belgilashingiz kerak.
Ochiq simlar uchun maxsus tashqi kommutatsiya qurilmalari (rozetkalar, kalitlar) ishlatiladi.
Yashirin simlar
Agar struktura beton bo'lsa, ko'plab texnologik bo'shliqlar mavjud bo'lsa, simlarni yotqizishning yashirin usuli qo'llaniladi. Bu qiyinroq, chunki siz avval devorlarda stroblar deb ataladigan maxsus oluklar qilishingiz kerak, ular ichiga sim yoki kabel yotqiziladi. Va shundan keyin yotqizilgan o'tkazgichlarni hali ham alabaster yoki gipsli ohak bilan mahkamlash kerak bo'ladi.
Shuningdek, sizga ichki kalitlar va rozetkalar kerak bo'ladi. Ularni o'rnatishdan oldin devorlarda teshiklar qilinadi, eritma yordamida rozetka qutilari ham o'rnatiladi va shundan keyingina kommutatsiya moslamalari o'rnatiladi.
Yashirin simlarni o'z qo'llaringiz bilan qilish oson, qiyinchiliklarga olib keladigan, ko'p vaqt va kuch talab qiladigan yagona narsa - bu stroblar va teshiklarni yaratish.
Elektr ishlari bilan bog'liq barcha narsalar elektr uskunalarini o'rnatish qoidalari (PUE) to'plami bilan tartibga solinadi. Elektr simlarini o'rnatish bilan jiddiy shug'ullanadiganlar, bu kitob bilan bo'sh vaqtingizda tanishish foydalidir. Bu erda biz o'z qo'llaringiz bilan uyda elektr simlarini o'tkazishdan oldin siz aniq ko'rib chiqishingiz kerak bo'lgan eng asosiy va muhim fikrlarni beramiz:
Barcha birlashma qutilari, rozetkalar va kalitlarga osongina kirish mumkin bo'lishi kerak (devor qog'ozi bilan qoplanmagan, gipsokarton ostida yashirilmagan, ko'chirish mumkin bo'lmagan katta hajmli mebellar bilan aralashmagan).
Topraklama o'tkazgichi murvatli aloqa bilan maishiy texnikaga ulanishi kerak.
Uzib-ulagichlar zamin sathidan 60-150 sm balandlikda o'rnatiladi, simlar ularga yuqoridan pastgacha keltiriladi.
Barcha simli ulanishlar ulanish qutilarida amalga oshirilishi kerak. Ulanish tugunlari xavfsiz tarzda izolyatsiya qilinishi kerak, mis o'tkazgichlarni alyuminiy bilan ulash taqiqlanadi.
Soketlar pol sathidan 50-80 sm balandlikda o'rnatiladi. Rozetkalar va gaz plitalari, quvurlar, isitish radiatorlari orasidagi masofa 50 sm dan kam bo'lmasligi kerak.
Elektr simlari simlari binoning metall konstruksiyalariga tegmasligi kerak (bu, ayniqsa, yashirin simlar uchun to'g'ri keladi, simlarni stroblarga yotqizayotganda ushbu nuqtani hisobga olishni unutmang).
Xonadagi rozetkalar soni 6 m 2 maydon uchun 1 ta kommutatsiya moslamasi hisobiga hisobga olinadi. Istisno oshxona bo'lib, u erda barcha maishiy texnikani ulash uchun qancha rozetkalarni o'rnatishingiz mumkin.
Gorizontal simlar shiftga va polga 15 sm dan yaqinroq bo'lmagan joyda amalga oshiriladi. Vertikal ravishda simlar eshik va deraza teshiklaridan 10 sm masofada joylashtiriladi. Elektr tarmog'ining simlari gaz quvurlariga 40 sm dan yaqinroq bo'lmasligi kerak.
|
| |