(laboratoriya uchun tavsiya qilinayotgan shakl)

|
(laboratoriya uchun tavsiya qilinayotgan shakl)
|
bet | 30/33 | Sana | 28.01.2024 | Hajmi | 1,33 Mb. | | #147463 |
Bog'liq 374 29.11.2001(laboratoriya uchun tavsiya qilinayotgan shakl)
himoya vositalarining nomi
|
Inventar raqami
|
Himoya vositasiga egalik qiluvchi korxona
|
Sinov mobaynida berilgan yuqori kuchlanish. kV
|
Ushbu buyumdan o‘tadigan tok, mA
|
Sinov natijalari
|
Keyingi sinov muddati
|
Sinov o‘tkazgan xodim imzosi
|
o‘zgaruvchan tokda
|
o‘zgarmas tokda
| | | | | | | | | |
3-ilova. Himoya vositalari sinov bayonnomasining shakli (tavsiya tariqasida)
|
________________________________________________________________________________________________
|
(laboratoriya nomi)
|
___________ sonli Bayonnoma
|
200 ____yil “______” _______________
|
________________________________________________________________________________________________
|
(himoya vositalarining nomi)
|
_________________________________________________________________________________________ qarashli
|
(korxona nomi)
|
__________________________________dona miqdoridagi ________________________________________raqamli
|
________________________________________________________________________________________________
|
50 Gts chastotali o‘zgaruvchan tok, o‘zgarmas tok kuchlanishi bilan sinovdan o‘tkazildi (kerakligini tagiga chizib qo‘yilsin): izolatsion qismlari ___________kV kuchlanish bilan _____________ minut davomida, ishchi qismlari _________ �V kuchlanish bilan ________ minut davomida sinaldi. Ushbu buyumdan o‘tayotgan tok _______________mA.
|
Alohida talablar ________________________________________________________
|
________________________________________________________________________________________________
|
________________________________________________________________________________________________
|
________________________________________________________________________________________________
|
Keyingi sinov muddati 200 ____yil “____” _____________
Sinov o‘tkazdi___________________(imzo)
Laboratoriya boshlig‘i _________________ (imzo)
|
Eslatma: Kuchlanish yonishi va ulangan simni tekshirishdagi sinov natijalari bayonnomaga qo‘shimcha yozib qo‘yiladi.
4-ilova. Himoya vositalarining mexanik sinov muddatlari va me’yorlari
|
Himoya vositalari
|
Statik sinov
|
Sinov davomiyligi, minut
| |
namunaviy
|
topshirish-qabul qilish vaqtida
|
ishlatish davomida
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1. Shtanglar:
— operativ
— yerga ulagichni o‘rnatuvchi
— elektr yoyini o‘chirish qurilmasi bilan
— 500 kV kuchlanishli elektr uzatish tarmog‘i uchun mo‘ljallangan o‘lchov va yerga ulagichni o‘rnatuvchi
|
Uzilishga
Egilishga
Uzilishga
Uzilishga
Egilishga
|
1
1
1
1
1
|
1500 (150)1 o‘z og‘irligi miqdorida21500 (150) 800 (80) ishchi qism og‘.nisb. 2 hissa og‘ir2
|
—
—
—
—
—
|
—
—
—
—
—
|
2. Izolatsion tagliklar
|
Bosishga
Mustahkamlikka
|
1
1
|
3500 N/m2 (350 kgs/m2), bir tekisda taqsimlangan 800 (80) chetida
|
—
—
|
—
—
|
3. Montyorning himoya kamarlari va yelka orqali o‘tkaziladigan kamar
|
Uzilishga
|
5
|
3000 (300)3
|
3000 (300)
|
2250 (225)
|
4. Xavfsizlik arqonlari
|
Uzilishga
|
5
|
3000 (300)
|
3000 (300)
|
2250 (225)
|
5. 110 kV va undan yuqori kuchlanishli havo elektr uzatish tarmoqlarida elektromontyor bevosita tok o‘tkazuvchi qismlarga tegib ishlashi uchun mo‘ljallangan izolatsion qurilma va moslamalar;4 izolatsion narvonlar, kabinalar, aravachalar, domkratlar, tortqilar, moslamalar
|
—
—
|
—
—
|
—
—
|
1250 1,25 (125) joiz
|
1. Chinni izolyatorli shtangalar uchun 800 N (80 kgs)
2. 220 kV kuchlanishgacha bo‘lgan elektr uskunalarida ishlatiladigan shtangalar izolatsion qismining egiluvchanligi 10 foizdan ko‘p bo‘lmasligi kerak.
3. Kamarlar GOST 5718-77 ga asosan namunaviy va davriy dinamik kuch bilan ham sinovdan o‘tkaziladi.
4. Izolatsion arqonlar sinovdan o‘tkazilmaydi.
Eslatma. 3 va 5-bandlarda eslatilgan himoya vositalari har 12 oyda 1-marta ekspluatatsiya sinovlari o‘tkazib turiladi.
5-ilova. Himoya vositalarining elektr sinov muddatlari va me’yorlari
|
Himoya vositalari
|
Elektr uskunalari va elektr uzatish tarmoqlarining kuchlanishi, kV
|
Qabul qilish-topshirish sinovlari
|
Ishlatish sinovlari
|
Sinovdan o‘tkazish davriyligi
|
Sinov kuchlanishi, kV
|
Sinov davomiyligi, minut
|
Buyumdan o‘tayotgan tokning eng ko‘p miqdori, mA
|
Sinov kuchlanishi, kV
|
Sinov davomiyligi, minut
|
Buyumdan o‘tayotgan tokning eng ko‘p miqdori. mA
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Izolatsiyalovchi shtangalar (o‘lchov shtangalaridan tashqari)
|
110 dan kam
|
Tarmoq kuchlanishidan 3-marta ko‘p, lekin 40 dan kam emas
|
5
|
—
|
Tarmoq kuchlanishidan 3-marta ko‘p, lekin 40 dan kam emas
|
5
|
—
|
24 oyda 1-marta
|
110 — 500
|
Faza kuchlanishidan 3-marta ko‘p
|
5
|
—
|
Faza kuchlanishidan 3-marta ko‘p
|
5
|
—
|
Elektr yoyini o‘chiruvchi shtangalar Elektr yoyini o‘chirish qurilmasi (kontaktlar ochiq xollar)
|
110 — 220
|
40
|
5
|
—
|
40
|
5
|
—
|
24 oyda bir marta
|
O‘lchov shtangalari
|
110 dan kam
|
Tarmoq kuchlanishidan 3-marta ko‘p, lekin 40 dan kam emas
|
5
|
—
|
Tarmoq kuchlanishidan 3-marta ko‘p, lekin 40 dan kam emas
|
5
|
—
|
O‘lchov mavsumida 3 oyda bir marta, bundan tashqari, mavsumdan oldin, lekin 12 oyda ka-mida bir marta
|
110 — 500
|
Faza kuchlanishidan 3-marta ko‘p
|
5
|
—
|
Faza kuchlanishidan 3-marta ko‘p
|
5
|
—
|
O‘lchov shtangalarining kallagi
|
35 — 500
|
35
|
5
|
—
|
30
|
5
|
—
|
bu ham
|
O‘lchov shtangalari bo‘ylama va ko‘ndalang sirg‘anuvchi kallaklarining plankalari va kaprondan qilingan izolatsiyalovchi arqoncha
|
220 — 500
|
1 sm.ga 2,5
|
5
|
—
|
1 sm.ga 2,2
|
5
|
—
|
bu ham
|
500 kV kuchlanishli havo elektr uzatish tarmoqlari uchun metall zvenolardan qilingan yerga ulagich izolatsiyalovchi shtangalarning izolatsiyalovchi qismi
|
500
|
100
|
5
|
—
|
100
|
5
|
—
|
24 oyda 1-marta
|
110 kV va undan yuqori kuchlanishli havo elektr uzatish tarmoqlarida elektromontyorning bevosita tok o‘tkazuvchi qismlarga tegib ishlashi uchun mo‘ljallangan izolatsiyalovchi qurilma va moslamalar
|
110 va undan yuqori
|
1 sm.ga 2,5
|
5
|
0,5
|
1 sm.ga 2,2
|
5
|
0,5
|
12 oyda 1-marta
|
Izolatsiyalovchi qisqichlar
|
1 gacha 2-35
|
Tarmoq kuchlanishidan 3-marta ko‘p, lekin 40 dan kam emas
|
5
5
|
—
—
|
Tarmoq, kuchlanishidan 3-marta ko‘p, lekin 40 dan kam emas
|
5
5
|
—
—
|
24 oyda 1-marta
|
Elektr o‘lchovchi qiskichlar
|
0,65
|
3
|
5
|
—
|
2
|
5
|
—
|
24 oyda 1-marta
|
10 gacha
|
40
|
5
|
—
|
40
|
5
|
—
|
1000 V dan yuqori kuchlanishli gazorazryad lampali kuchlanish ko‘rsatgichlar: izolatsiyalovchi qismi
|
2-35
35 - 220
|
Tarmoq kuchlanishidan 3-marta ko‘p, lekin 40 dan kam emas Faza kuchlanishidan 3-marta ko‘p
|
5
5
|
—
—
|
Tarmoq kuchlanishidan 3-marta ko‘p, lekin 40 dan kam emas Faza kuchlanishidan 3-marta ko‘p
|
5
5
|
—
—
|
12 oyda 1-marta
|
ishchi qismi
|
2 — 10
|
20
|
2
|
—
|
20
|
1
|
—
|
12 oyda 1-marta
|
6-20
|
40
|
2
|
—
|
40
|
1
|
—
|
10 - 35
|
70
|
2
|
—
|
70
|
1
|
—
|
yonish kuchlanishi
|
2-10
|
0,55 dan yuqori bo‘lmagan
|
—
|
—
|
0,55 dan yuqori bo‘lmagan
|
—
|
—
|
12 oyda 1-marta
|
6-20
|
1,5 dan yuqori bo‘lmagan
|
—
|
—
|
1,5 dan yuqori bo‘lmagan
|
—
|
—
|
10-35
|
2,5 dan yuqori bo‘lmagan
|
—
|
—
|
2,5 dan yuqori bo‘lmagan
|
—
|
—
|
35-220
|
9 dan yuqori bo‘lmagan
|
—
|
—
|
9 dan yuqori bo‘lmagan
|
—
|
—
|
1000 V dan yuqori kuchlanishli kontaktsiz kuchlanish ko‘rsatgichlar:
| | | | | | | |
24 oyda 1-marta
|
izolatsiyalovchi qismi
|
6-35
|
105
|
5
|
—
|
105
|
5
|
—
|
ishchi qismi
|
6-35
|
3.1.29-band talablariga asosan
|
Fazalarni sozlash uchun kuchlanish ko‘rsatgichlari:
| | | | | | | |
12 oyda 1-marta
|
izolatsiyalovchi qismi
|
3-10
|
40
|
5
|
—
|
40
|
5
|
—
|
6-20
|
40
|
5
|
—
|
40
|
5
|
—
|
35-110
|
190
|
5
|
—
|
190
|
5
|
—
|
ishchi qismi
|
3-10
|
20
|
1
|
—
|
20
|
1
|
—
|
12 oyda 1-marta
|
6-20
|
40
|
1
|
—
|
40
|
1
|
—
|
35
|
70
|
1
|
—
|
70
|
1
|
—
|
110
|
140
|
1
|
—
|
140
|
1
|
—
|
Yonish kuchlanishi: bir xil sxemada ulanganda
| |
3-10
|
12,7
|
—
|
—
|
12,7
|
—
|
—
|
6-20
|
28
|
—
|
—
|
28
|
—
|
—
|
35
|
40
|
—
|
—
|
40
|
—
|
—
|
110
|
100
|
—
|
—
|
100
|
—
|
—
|
ketma-ket sxemasida ulanganda
|
3-10
|
2,5
|
—
|
—
|
2,5
|
—
|
—
|
6-20
|
4
|
—
|
—
|
4
|
—
|
—
|
35
|
20
|
—
|
—
|
20
|
—
|
—
|
110
|
50
|
—
|
—
|
50
|
—
|
—
|
ulovchi sim
|
3-10
|
20
|
1
|
—
|
20
|
1
|
—
|
6-20
|
20
|
1
|
—
|
20
|
1
|
—
|
35-110
|
30
|
1
|
—
|
30
|
1
|
—
|
1000 V gacha kuchlanish ko‘rsatgichlar:
| | | | | | | |
12 oyda 1-marta
|
yonish kuchlanishi
|
1 gacha
|
0,09 dan yuqori bo‘lmagan
|
—
|
—
0,09 dan yuqori bo‘lmagan
|
—
|
—
|
korpuslar va ulovchi sim izolatsiyasi
|
0,5 gacha
|
1
|
1
|
—
|
1
|
1
|
—
|
0,66 gacha
|
2
|
1
|
—
|
2
|
1
|
—
|
bir qutbli kuchlanish ko‘rsatgich sxemasi to‘g‘riligini tekshirish
|
0,66 gacha
|
0,75
|
1
|
0,6
|
0,75
|
1
|
0,6
|
ikki qutbli kuchlanish ko‘rsatgich sxemasi to‘g‘riligini tekshirish
|
0.5 gacha
|
0,6
|
1
|
4
|
0,6
|
1
|
4
|
0,66 gacha
|
0,75
|
1
|
4
|
0.75
|
1
|
4
|
Rezinali dielektrik qo‘lqoplar
|
Hamma kuchlanishga
|
Texnik shartlarga asosan
|
6
|
1
|
6,0
|
6 oyda 1-marta
|
Rezinali dielektrik etiklar
|
Hamma kuchlanishga
|
GOST 13385-78 ga asosan
|
15
|
1
|
7,5
|
36 oyda 1-marta
|
Rezinali dielektrik kalishlar
|
1 gacha
|
GOST 13385-78 ga asosan
|
3,5
|
1
|
2,0
|
12 oyda 1-marta
|
Rezinali dielektrik gilamlar1
|
Hamma kuchlanishga
|
GOST 4997-75 ga asosan
| |
—
|
—
|
—
|
—
|
Izolatsiyalovchi qoplamalar: qattiqlari rezinali
|
1 gacha
10 gacha
15 gacha
20 gacha
1 gacha
|
2
20
30
40
2
|
1
5
5
5
1
|
—
—
—
—
5
|
2
20
30
40
2
|
1
5
5
5
1
|
—
—
—
—
6
|
24 oyda 1-marta
|
Izolatsiyalovchi tagliklar2
|
10 gacha
|
36
|
1
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Dastagi izolatsiyalangan chilangarlik-yig‘uv asboblari
|
1 gacha
|
6
|
1
|
—
|
2
|
1
|
—
|
12 oyda 1-marta
|
16 oyda 1-marta kuzatuvdan o‘tkaziladi.
236 oyda 1-marta kuzatuvdan o‘tkaziladi.
Eslatma:
1. Barcha himoya vositalari, davriy kuzatuv muddatlaridan qat’i nazar, ishlatishdan oldin ko‘zdan kechirilishi shart.
2. Izolatsiyalovchi qismi chinnidan bo‘lgan izolatsiyalovchi shtangalarning, elektr o‘lchovchi qisqichlarining sinov davomiyligi 1 minutgacha kamaytirilishi mumkin.
3. Kuchlanish ostida ishlatiladigan izolatsiyalovchi shtangalarni sinash qaysi kuchlanishda ishlatilsa, ushbu kuchlanishga taalluqli shtangalar me’yori va muddatlarida sinalishi lozim.
4. 1000 V dan yuqori kuchlanish ko‘rsatgichni namunaviy sinovlari, 3.1.27-bandga asosan, lampani kuchlanish ostida qolgan qo‘shni zanjirning (tarmoqning) ta’sirida yonmasligi tekshiriladi.
6-ilova. Himoya vositalari bilan komplektlash me’yorlari
|
Himoya vositalari
|
Miqdori
|
1
|
2
|
Elektrostansiya va podstansiyalardagi 1000 V dan yuqori kuchlanishli taqsimlash qurilmalari
|
Izolatsiyalovchi shtanga (operativ yoki universal)
|
Har bir kuchlanish sinfiga 2 dona
|
Kuchlanish ko‘rsatgichi
|
bu ham
|
Izolatsiyalovchi qisqichlar (universal shtanga yo‘q bo‘lganda)
|
10 va 35 kV kuchlanishga I donadan, agar ushbu kuchlanishli qurilmalarda saqlagichlar bo‘lgan taqdirda
|
Dielektrik qo‘lqop
|
Kamida 2 juft
|
Dielektrik etik (ochiq taqsimlovchi elektr uskunalari uchun)
|
1 juft
|
Ko‘chma yerga ulagichlar
|
Har bir kuchlanish sinfiga kamida 2 donadan
|
Vaqtinchalik to‘siqlar (shchitlar)
|
Kamida 2 dona
|
Ko‘chma plakat xavfsizlik belgilari
|
Mahalliy sharoitga qarab
|
Shlankali protivogaz
|
2 dona
|
Himoya ko‘zoynagi
|
2 juft
|
Elektrostansiya va tuman podstansiyalarida, har xil turdagi ishlab chiqarish xonalarida joylashgan 1000 V gacha bo‘lgan taqsimlash qurilmalari
|
Izolatsiyalovchi shtanga (operativ yoki universal)
|
Mahalliy sharoitga qarab
|
Kuchlanish ko‘rsatgichi
|
2 dona
|
Izolatsiyalovchi qisqichlar
|
1 dona
|
Dielektrik qo‘lqop
|
2 juft
|
Dielektrik kalish
|
2 juft
|
Izolatsiyalovchi taglik yoki dielektrik gilam
|
Mahalliy sharoitga qarab
|
Izolatsiyalovchi qoplama, vaqtinchalik to‘siq, ko‘chma plakat va xavfsizlik belgilari
|
Bu ham
|
Himoya ko‘zoynagi
|
1 juft
|
Ko‘chma yerga ulagichlar
|
Mahalliy sharoitga qarab
|
6 — 20 kV kuchlanishli elektr tarmoqlarining transformator podstansiyalari va taqsimlash punktlari (KTP, KRUN va tayanchlarga o‘rnatilgan podstansiyalardan tashqari)
|
Izolatsiyalovchi shtanga (operativ yoki universal)
|
1 dona
|
Izolatsiyalovchi taglik yoki dielektrik gilam
|
Mahalliy sharoitga qarab
|
Elektrostansiya va podstansiyalarning shchitlari va pultlari, navbatchi elektromontyorlar xonasi (ish joyi)
|
�uchlanish ko‘rsatgichi
|
1 dona 1000 V dan yuqori har bir kuchlanish sinfiga va 2 dona 1000 V gacha har bir kuchlanish sinfiga
|
1000 V gacha kuchlanish uchun izolatsiyalovchi qisqichlar
|
1
|
1000 V dan yuqori kuchlanish uchun izolatsiyalovchi qisqichlar (universal shtanga bo‘lmaganda)
|
10 va 35 kV kuchlanishga 1 donadan, ushbu kuchlanishda saqlagich bo‘lgan taqdirda
|
Elektr o‘lchovchi qisqichlar
|
Mahalliy sharoitga qarab
|
Dielektrik qo‘lqop
|
2 juft
|
Dielektrik kalish
|
2 juft
|
Izolatsiyalovchi dastakli chilangarlik-yig‘uv asboblari
|
1 komplekt
|
Ko‘chma yerga ulagichlar
|
Mahalliy sharoitga qarab
|
Izolatsiyalovchi qoplama va dielektrik gilam
|
bu ham
|
Ko‘chma plakatlar va xavfsizlik belgilari
|
bu ham
|
Himoya kaskalari
|
Har bir ishchiga 1 donadan
|
Shaxsiy ekranlovchi komplektlar
|
Mahalliy sharoitga qarab
|
Respiratorlar
|
2 dona
|
Hnmoya ko‘zoynagi
|
2 juft
|
Podstansiya va taqsimlovchi elektr tarmoqlariga xizmat ko‘rsatuvchi tezkor-harakat brigadalari
|
Izolatsiyalovchi shtanga (op�rativ yoki universal)
|
Har bir kuchlanish sinfiga 1 donadan
|
1000 V dan yuqori va past kuchlanishli uskunalar uchun kuchlanish ko‘rsatgichlari
|
Har bir kuchlanish sinfiga 2 donadan
|
1000 V dan yuqori kuchlanish uchun izolatsiyalovchi qisqich (universal shtanga yo‘q bo‘lganda)
|
10 kV va 35 kV kuchlanish uchun, ushbu kuchlanishdagi elektr qurilmalarida saqlagich bo‘lgan taqdirda 1 donadan
|
1000 V gacha bo‘lgan kuchlanish uchun izolatsiyalovchi qisqich
|
Mahalliy sharoitga qarab
|
Dielektrik qo‘lqop
|
Kamida 3 juft
|
Dielektrik etik (ochiq taqsimlovchi qurilmalar uchun)
|
2 juft
|
Izolatsiyalovchi dastakli chilangarlik-yig‘uv asboblari
|
1 komplekt
|
1000 V dan yuqori va past kuchlanishli elektr o‘lchovchi qisqichlar
|
Mahalliy sharoitga qarab
|
Ko‘chma yerga ulagichlar
|
Mahalliy sharoitga qarab, lekin kamida 2 dona
|
Izolatsiyalovchi qoplama va dielektrik gilamlar
|
Mahalliy sharoitga qarab
|
Himoya ko‘zoynagi
|
2 juft
|
Ko‘chma plakat va xavfsizlik belgilari
|
Mahalliy sharoitga qarab
|
Fazalarni sozlash uchun kuchlanish ko‘rsatgichi
|
bu ham
|
Respiratorlar
|
bu ham
|
Himoya kaskalari
|
Har bir ishlovchi xodimga 1 donadan
|
Himoya kamari
|
Mahalliy sharoitga qarab
|
Podstansiya, havo va kabel elektr uzatish tarmoqlari uchun markazlashtirilgan ta’mirlash brigadalari
|
Izolatsiyalovchi shtangalar (operativ yoki universal, o‘lchov shtangalari)
|
Har bir kuchlanishga 1 donadan
|
1000 V dan yuqori kuchlanishli uskunalar uchun kuchlanish ko‘rsatgichi
|
1 dona
|
1000 V dan past kuchlanishli uskunalar uchun kuchlanish ko‘rsatgichi
|
2 dona
|
Ko‘chma yerga ulagichlar, shu bilan birga havo elektr uzatish tarmoqlarining alohida fazalarini ta’mirlash uchun ishlatiladigan elektr yoyini o‘chiruvchi shtanga va havo elektr uzatish tarmoqlarini yerga ulagich shtangasi
|
Mahalliy sharoitga qarab
|
Fazalarni sozlash uchun kuchlanish ko‘rsatgichi
|
bu ham
|
Dielektrik qo‘lqop
|
4 juft
|
Dielektrik etik
|
1 juft
|
Himoya montyorlik kamari va xavfsizlik arqoni
|
Mahalliy sharoitga qarab
|
Himoya ko‘zoynagi
|
2 juft
|
Izolatsiyalovchi dastakli chilangarlik-yig‘uv asbobi
|
2 komplekt
|
Izolatsiyalovchi qoplama va dielektrik gilamlar
|
Mahalliy sharoitga qarab
|
Ko‘chma plakat va xavfsizlik belgilari
|
bu ham
|
Respiratorlar
|
Mahalliy sharoitga qarab
|
Himoya kaskasi
|
Har bir ishlovchi xodimga 1 donadan
|
Eslatma:
1. Ushbu himoya vositalari bilan ish joylarini komplektlash minimal ko‘rsatilgan. Korxona bosh muhandisiga mahalliy sharoitga qarab (elektr uskunalarning kuchlanishi va ularning joylashishi, tezkor va ta’mirlash xodimlarini elektr tarmoqlariga xizmat qilish sohasi, radiusiga va smena yoki brigadadagi xodimlar soniga va hokazolarga qarab) nomenklaturada ko‘rsatilgan himoya vositalarning ayrimlarini kiritmaslik yoki ularning sonini ko‘paytirish hamda qo‘shimcha himoya vositalari bilan to‘ldirish huquqi beriladi.
2. Bir xil (1000 V dan past yoki yuqori) kuchlanishli taqsimlash qurilmalari uskunalari bir-biridan eshiklar yoki boshqa xonalar bilan ajratilgan har xil qavatlarda yoki xonalarda joylashgan bo‘lsa ham yuqorida ko‘rsatilgan himoya vositalari soni bir butun hamma taqsimlash qurilmalariga taalluqlidir.
3. Korxona sexlariga, elektrostansiyalarga taalluqli bir bino ichida joylashgan (elektr stansiyasi, korxona sexi) va hamma siga bir brigada xodimlari xizmat ko‘rsatuvchi bir xil kuchlanishli 4 ta dan ortiq bo‘lmagan taqsimlash qurilmalari himoya vositalarining bir komplekti bilan ta’minlanishi mumkin.
4. KRUN, KTP tipidagi hamda ustunlarga o‘rnatilgan podstansiyalar himoya vositalari komplekti bilan mahalliy sharoitga qarab ta’minlanishi lozim.
7-ilova. Xavfsizlik texnikasi plakatlari va xavfsizlik belgilari
|
| |
| |