Elektr tarmoqlarni tanlash - O‘zbekiston o‘z yer osti boyliklari bilan haqli suratda faxrlanadi bu yerda Mendeleev...

|
O‘zbekiston o‘z yer osti boyliklari bilan haqli suratda faxrlanadi bu yerda Mendeleev davriy sistemasining deyarli barcha elementlari topilgan
|
bet | 3/8 | Sana | 21.05.2024 | Hajmi | 0,53 Mb. | | #248618 |
Bog'liq F1Elektr tarmoqlarni tanlash
Elektr tarmoqlarni tanlash, to‘rt ko‘rsatkich – yuklama toki, tokning tejamli zichligi, kuchlanishning yo‘qotilishi va qisqa tutashuv tokidan qizishga chidamlilik, bo‘yicha bajariladi.
Natijaviy qilib eng katta ko‘ndalang kesim yuzali tarmoq qabul qilinadi.
ETQ – Elektr qurilmalarning tuzilish qoidalariga (PUE) asosan:
- yuklama toki va kuchlanishning yo‘qotilishi bo‘yicha barcha tarmoqlar tanlanadi.
- bir yilda, yuklamalari maksimumini umumiy ishlatish vaqti 4000-5000 soatgacha bo‘lgan 1000V dan past kuchlanishli tarmoqlar; kuchlanishi 1000V dan past bo‘lgan alohida iste’molchilarni asosiy tarmoqqa ulovchi shaxobchalar, vaqtinchalik o‘tkazilgan va qisqa muddat (3-5 yil) xizmat qiladigan tarmoqlar tokning tejamli zichligi bo‘yicha tanlanmaydi. Biroq, tajribaga ko‘ra katta quvvatli q.t. rotorli asinxron va sinxron dvigatellar tarmoqlari ishga tushirish toki bo‘yicha tekshirilishi lozim.
- qisqa tutashuv tokidan qizishga chidamlilik bo‘yicha faqat kuchlanishi 1000V dan yuqori bo‘lgan kabel tarmoqlari tanlanadi.
Yer osti qazib olish uchastkalarining kabel tarmoqlari yuklama toki va kuchlanishning yo‘qotilishi bo‘yicha tanlanadi.
Yuklama toki bo‘yicha tanlash.
Yer osti qazib olish uchastkalarining kabel tarmoqlari kesim yuzasi yuklama toki bo‘yicha, quyida keltirilgan formulalarga asosan topiladi:
Magistral kabel yuklama tokini hisoblash
Suriluvchi uchastka transformator podstansiyasidan uchastka taqsimlash punkitini elektr energiya bilan ta’minolvchi magistral kabel uchun ЭВТ 3x50+1x10 turidagi kabel tanlaymiz.
Iste’molchining egiluvchan kabeli yuklama toki quyida keltirilgan formulalarga asosan topiladi:
2Л80 markali lentali konveyerning yuklama toki
bu yerda: Kt –talab koeffitsienti.
2Л80 markali lentali konveyerni elektr energiya bilan ta’minlash uchun mexanik mustahkamlikni hisobga olgan holda ГРШЭ 3х25+1х10 turidagi kabel tanlaymiz. (Yuklama toki bo’yicha ГРШЭ 3х6+1х14 turidagi kabel to’g’ri kelar edi).
Yuklama toklar miqdorlariga asosan ma’lumotnomadan kabellarning kesim yuzalari tanalanadi.
Alohida iste’molchilar uchun egiluvchan kabellar kesim yuzalari katta bo‘lmay qolsa (ayniqsa Un=1140V uchun), unda mexanik mustahkamlikni hisobga olgan holda quyidagi miqdorlar tavsiya qilinadi:
qazib olish kombaynlari uchun: 35 mm2 ÷ 50 mm2
lahim o‘tish kombayni va vrub mashinalari uchun: 25 mm2 ÷ 35 mm2
yuklash mashinasi uchun: 16 mm2 ÷ 25 mm2
tasmali konveyrlar uchun: 16 mm2 ÷ 35 mm2
sidirgichli va kalta tasmali konveyerlar uchun: 10 mm2 ÷ 25 mm2
elektrburg‘u va yoritish tarmog‘i uchun: 4 mm2 ÷ 10 mm2
yoritkichlar va knopkalar uchun shaxobcha: 2,5 mm2 ÷ 4 mm2
ПКТ1 markali qayta yuklagichning yuklama toki
ПКТ1 markali qayta yuklagichni elektr energiya bilan ta’minlash uchun mexanik mustahkamlikni hisobga olgan holda ГРШЭ 3х16+1х10 turidagi kabel tanlaymiz.
СП301 markali zaboy konveyerini yuklama toki
СП301 markali zaboy konveyerini elektr energiya bilan ta’minlash uchun mexanik mustahkamlikni hisobga olgan holda ГРШЭ 3х16+1х6 turidagi kabel tanlaymiz.
КШ-1КГ markali qazib olish kombaynini yuklama toki
КШ-1КГ markali qazib olish kombaynini elektr energiya bilan ta’minlash uchun mexanik mustahkamlikni hisobga olgan holda ГРШЭ 3х50+1х10 turidagi kabel tanlaymiz.
1ЛГКН markali lebyodka yuklama toki
1ЛГКН markali lebyodka yuklama toki elektr energiya bilan ta’minlash uchun mexanik mustahkamlikni hisobga olgan holda ГРШЭ 3х10+1х4 turidagi kabel tanlaymi
НУМС30 markali suv purkash nasosi yuklama toki
НУМС30 markali suv purkash nasosini elektr energiya bilan ta’minlash uchun mexanik mustahkamlikni hisobga olgan holda ГРШЭ 3х10+1х4 turidagi kabel tanlaymiz.
СНУ-5 markali moylash stansiyasi yuklama toki
СНУ-5 markali moylash stansiyasini elektr energiya bilan ta’minlash uchun mexanik mustahkamlikni hisobga olgan holda ГРШЭ 3х10+1х4 turidagi kabel tanlaymiz.
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
O‘zbekiston o‘z yer osti boyliklari bilan haqli suratda faxrlanadi bu yerda Mendeleev davriy sistemasining deyarli barcha elementlari topilgan
|