Bosimli turbodetderni ishga tushirish poz. C611006AB

|
Bosimli turbodetderni ishga tushirish poz. C611006AB
|
bet | 43/54 | Sana | 19.01.2024 | Hajmi | 0,59 Mb. | | #140978 |
Bog'liq «navoiyazot» aj «tasdiqlayman»-fayllar.org12.7.1.18 Bosimli turbodetderni ishga tushirish poz. C611006AB
1 Turbinani ishga tushirish pozitsiyasi C611006A / B.
1) Moy nasosi ishlashini, moyning harorati talabga javob berishini va moy bosimi 0,5 MPa ekanligini tekshirish kerak.
2) V05018 va V05019 isitish trubkasidagi drenaj klapanini oching, isitish gazining kirish klapanini to'liq ochiq (V06014, V06016), va boshqa kirish nazorat klapanlari (V06015, V06017) asta-sekin 2 burilish ochadi, DCSdagi operator 611HV05003/611HV05004 tez ishlaydigan klapanni ochadi, so‘ruvchi klapanining ochilish darajasi taxminan 10% ni tashkil qilishi kerak. Turbinaning ichki bosimiga qarab, qo'lda klapanining ochilish darajasini aniqlang va isitish va quritish uchun ichki bosim 0,2 MPa darajasida saqlanishi uchun taxminan 2 burilishni saqlang.
3) Tozalash havosining shudring nuqtasini tekshiring, agar shudring nuqtasi – 65 °C ga etgan bo'lsa, bu quyidagilarni anglatadi: quritish muvaffaqiyatli yakunlandi va turbinani ishga tushirish mumkin. To'liq ochilgunda qadar sovutgich blokining tashqi quvurlaridagi V05001A/B, V05003A/B qo'lda ochiladigan klapanlarini va 611HV05002A / B baypass klapanlarini sekin oching.
4) Isitish havosi liniyasidagi V05018, V05019 drenaj klapanini va isitish havosi kirish klapanini (V06014, V06016) yoping, va V06015, V06017 kirish isitish havosini boshqarish klapanini to'liq yoping.
5) V05004A/B qo'lda ochiladigan qabul qilish klapanini to'liq ochilguncha sekin oching va V05005A/B chiqarish klapanini to'liq ochilguncha sekin oching, so'ngra DCSdagi operatorga xabar bering.
6) DCS da 611HV05003 / 611HV05004 tez chiqarish klapanini to'liq oching, HCA/B so‘ruvchi klapanini sekin oching, keyin aylanish tezligini SAS aylanish hisoblagichi (A/B) bilan tekshiring. Agar aylanish tezligi 6000 rpm / min ga yaqinlashsa, tezlikni oshirishni to'xtating va 15 daqiqa kuting. Shundan so'ng, begona ovoz mavjud emasligini tekshiring. Agar DCSda signal bo'lmasa va barcha ish parametrlari belgilangan qiymatlar ichida bo'lsa, tezlikni oshirishda davom eting.
7) Tezlikni oshirish jarayoni - bu pos.T611004 sovutish moslamasining yuqori distillash ustuniga etkazib beriladigan havo hajmini oshirish jarayonidir. Havo kompressorlari mashinistlari butun jarayonni kuzatib borishlari va chiqarib yuboruvchi klapanni asta-sekin yopishlari kerak.
8) 15 daqiqadan so'ng, tezlikni oshirishda davom eting, tezlik 12000 rpm / min ga yaqinlashishi uchun so‘ruvchi klapanni asta-sekin oching, keyin tezlikni oshirishni to'xtating. Sozlamalarni yana tekshiring, begona ovoz, ogohlantirish signali yo'qligiga ishonch hosil qiling, keyin ishlashni davom eting.
9) Operator DCSdagi har bir "sahifa" ni tekshirishi kerak, jumladan: sovutish moslamasidagi uskunaning parametrlari, quvurlarning harorati, oqim tezligining oshishi. Parametrda hech qanday og'ish bo'lmasa, tezlikni oshirishni davom eting: so‘rish klapanini sekin oching, tezlik taxminan 19200 rpm / min ga yetganda, tezlikni oshirish jarayoni tugaydi. Ishlash jarayoning samaraliligini shunday saqlang.
10) Operator DCSdagi har bir “sahifa”ni tekshirishi kerak. Parametrlarda hech qanday og'ishlar bo'lmasa, shu jumladan moy bosimi, zichlovchi gaz parametrlari va begona ovozning yo'qligiga ishon hosil qiling. Ishga tushgandan so'ng, sozlamalarni sozlang.
11) Vaqtinchalik o'chirish 2 haftadan ortiq bo'lsa, agregat idishidagi harorati va normal ishdagi standart harorat o'rtasidagi farqga ko'ra, sex rahbari ikkinchi turbinani ishga tushirishga qaror qiladi. Agar ikkinchi turbinani ishga tushirish zarur bo'lsa, yuqoridagi amallarni takrorlang.
12) Ikkinchi turbinani ishga tushirish, adsorberni qayta tiklash jarayoni gaz manbasini almashtirgandan so'ng amalga oshiriladi.
2 C611006A/B ikkinchi turbinani ishga tushirish
1) Ikki turbinaning kirish va chiqish quvurlari bir xil bo'lganligi sababli, operator ushbu omillarni o'chirish va ishga tushirishda to'liq hisobga olishi kerak, shuningdek, ikkinchi turbinani ishga tushirishni muvofiqlashtirish uchun yukni kamaytirish va ishlaydigan turbinaning aylanish tezligini kamaytirish lozim.
2) Ikkinchi turbinani quritishni belgilangan talablarga mos keladigan shudring nuqtasi qiymatiga etgunga qadar bajarish kerak.
3) Kengayish hajmini va aylanish tezligini kamaytirish uchun 611HV05002A/B baypass klapanini sekin oching, keyin HCA / B so‘ruvchi klapanini mos ravishda yoping, shunda aylanish tezligi taxminan 16000 rpm / min gacha kamayadi, shundan so'ng ikkinchi turbina bosqichma-bosqich ishga tushiriladi.
4) Ishga tushirish: "6.1 start turbinasi C611006A/B" bandiga muvofiq operatsiyalarni bajaring.
5) Aylanish tezligini oshirish jarayonida yuqori ustun pos.T611004 ga kiradigan havo miqdori va qaytib keladigan gaz miqdori doimiy ravishda oshiriladi. Bakdandan to‘yinmagan azot bosimining belgilangan qiymati mos ravishda 15 kPa ga oshirilishi mumkin va qaytayotgan gaz nisbatini muvozanatlash uchun to‘yinmagan azotning chiqish klapanini shunga mos ravishda ochish kerak.
6) Ikkinchi turbinaning aylanish tezligi 12000 r/min dan oshganda, birinchi turbinaning tezligini mos ravishda sozlang, shunda ikkita turbinaning aylanish tezligi taxminan bir xil bo'ladi. Suyuqlik to'plangandan so'ng, konsentratsiyani sozlashni boshlang.
|
| |