Pnevmoelektrik konvertor - Pnevmoelektrik konvertor Siqilgan havo ishlab chiqarish va tarqatish

|
Pnevmoelektrik konvertor Siqilgan havo ishlab chiqarish va tarqatish
|
bet | 2/5 | Sana | 13.05.2024 | Hajmi | 494,75 Kb. | | #229383 |
Bog'liq Avtomatlashtirish va boshqarish tizimlarini pnevmatik signalli ijro qurulmalariPnevmoelektrik konvertor:
1 - ko'rgi; 2 - tutqich; 3 - eksa; 4 - siljish sensori; 5 - elektr kuchaytirgich; b - elektromagnit lasan
Bosimning kirish signali qo'lni harakatga keltiradigan kirish pufagiga qo'llaniladi. Tutqichning eksa atrofida aylanishi, siljish sensori harakatlanuvchi elementining burilishiga olib keladi, masalan, elektromagnit joy almashish sensori ishlatilganda armatura. Sensordan chiqadigan elektr signali, og'ish bilan mos keladi, elektr kuchaytirgichda kuchaytiriladi va elektromagnit lasanga beriladi. Kirish bosimidan dastagidagi kuchni muvozanatlashtiradigan kuch hosil qiladi. Natijada, statik holatdagi chiqish signali kirish bosimiga mutanosib bo'ladi.
Odatda, pnevmoelektrik konvertorlar 15 dan 30 V gacha bo'lgan chiqish voltajiga ega.
Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining tasnifi
Jarayonni boshqarish tizimi - texnologik boshqaruv ob'ektini qandaydir qabul qilingan mezonlarga muvofiq boshqarishni ishlab chiqish va amalga oshirish uchun mo'ljallangan inson-mashina tizimini ifodalovchi avtomatlashtirilgan jarayonni boshqarish tizimi.
Texnologik nazorat ob'ekti (TOU) - texnologik uskunalar va unda normativ hujjatlarga muvofiq amalga oshiriladigan ishlab chiqarish jarayoni to'plami. Texnologik nazorat ob'ekti sifatida quyidagilar ko'rib chiqilishi mumkin: alohida o'rnatish va birliklar; ketma-ket operatsiyalar majmuini bajaradigan va yagona texnologik chiziqni tashkil etuvchi mashinalar guruhlari; mustaqil texnologik jarayonlarni va umuman ma'lum bir ishlab chiqarish jarayonini amalga oshiradigan alohida ishlab chiqarish tuzilmalari (uchastka, ustaxona).
Hal qilinayotgan vazifalarga qarab, jarayonni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimi boshqa tuzilishga ega bo'lishi mumkin; Avtomatlashtirilgan jarayonlarni boshqarish tizimlarining 3 klassi mavjud: mahalliy, markazlashtirilgan va taqsimlangan boshqaruv tizimlari.
Texnologik jihatdan mustaqil ob'ektni ixcham joylashgan uskunalar va oddiy nazorat vazifalari bilan boshqarish uchun mahalliy boshqaruv tizimi qo'llaniladi. Mahalliy tizimlarga misollar: stabilizatsiya tizimlari, kuzatuv tizimlari, dasturlarni boshqarish tizimlari. Mahalliy tizimning asosiy elementlari: TOE, sensorlar, aktuator va mahalliy boshqaruvchi. Tizim odatda qo'lda boshqarish va operator bilan aloqa qilish elementlarini o'z ichiga oladi.
Tekshirgichni amalga oshirishga qarab, mahalliy tizimlar analog yoki raqamli bo'lishi mumkin.
Markazlashtirilgan boshqaruv tizimi murakkab yoki xilma-xil boshqaruv funktsiyalari yoki ko'p sonli kirish-chiqish signallari bilan kontsentrlangan ob'ektni boshqarish uchun ishlatiladi. Tizim ikki darajaga ega: pastki qavatda datchiklar va aktuatorlar bilan boshqaruvchi ob'ektlar mavjud, yuqori darajadagi boshqaruv kompyuteri (CVM) va ob'ekt bilan interfeys qurilmasi (USD). USO har xil turdagi signallarni sensorlardan (kirish signallari) ma'lum bir USM tomonidan belgilangan formatda raqamli kodga aylantiradi. Kompyuter tomonidan aktuatorlar uchun raqamli kod ko'rinishida ishlab chiqarilgan boshqaruv harakati signallari (chiqish signallari) USO tomonidan standart turlardan biriga aylantiriladi. Jarayonni boshqarish uchun operator bilan aloqa qilish uchun masofadan boshqarish pulti taqdim etiladi. Sensor signallarini qayta ishlash va barcha boshqaruv tsikllari uchun boshqaruv signallarini yaratishning barcha jarayonlari bir xil kompyuter tomonidan ketma-ket amalga oshiriladi. Shuningdek, u operatorga interfeysni taqdim etadi.
Markazlashtirilgan tizimning ikkita asosiy kamchiliklari bor: past ishonchlilik va past ishlash. Qurilma yoki qurilma ishlamay qolsa, tizim ishlamay qoladi. Ko'p sonli sensorlar va boshqaruv pastadirlari bilan kompyuterni boshqarish dasturining asosiy tsiklining vaqti sezilarli darajada oshadi. Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun quyidagi echimlar qo'llaniladi.
Ishonchlilikni oshirish uchun quyidagilar amalga oshiriladi: a) boshqaruv tizimining asosiy elementlarini takrorlash: UVM va USO; b) Nazorat tuzilmasini qo'llash.
Samaradorlikni oshirish uchun ba'zi boshqaruv funktsiyalari quyi bosqichga o'tkaziladi: a) Nazorat tuzilmasini qo'llash. b) taqsimlangan ko'p darajali boshqaruv tizimiga o'tish.
Nazorat tuzilmasida regulyator sozlamalari va mahalliy boshqaruvchi uchun buyruqlar yuqori darajadan pastki darajaga raqamli shaklda uzatiladi va ob'ekt parametrlari ham quyi darajadan yuqori darajaga raqamli shaklda uzatiladi. Loopdagi to'g'ridan-to'g'ri nazorat mahalliy boshqaruvchi tomonidan amalga oshiriladi.
|
| |