Nordon (kislotali) gazlarni sovutish va ajratish

|
Nordon (kislotali) gazlarni sovutish va ajratish
|
bet | 15/22 | Sana | 08.12.2023 | Hajmi | 145,59 Kb. | | #113845 |
Bog'liq Tabiiy gaz tarkibidagi nordon gazlarni fizik-kimyoviy usul bilan-fayllar.org2.4. Nordon (kislotali) gazlarni sovutish va ajratish.
EC-1703A-D aminni buglash kolonnasining kondensatorlari, qovurg’ali sirtli qo’vurlar boglamidan tashkil topgan, gorizontal havo yordamida sovitish apparatlaridir (4 dona). DEA eritmasi oqimining haroratini pasaytirish jarayoni quvurlar bog’lamiga ventilyatorlardan (har bir apparatda 2 donadan) havo berib amalga oshiriladi.
EC-1703A-D kondensatorlardan chiqayotgan oqimning temperaturasini
tartibga solish, jalyuzalarni ochish (yopish) va to’rt ventilyator parraklarining og’ish burchagini uzgartirish yuli bilan, masofadan turib bajariladi. Temperatura TS-17003 tartiblagich yordamida bir maromda - 55 °C da ushlab turiladi.
TI-17011 asbobining ko’rsatgichlari boyicha temperaturaning minimal va maksimal qiymatlarida signallar berish ko’zda tutilgan.
Havo bilan sovutish apparatlari (X,SA) ning yozgi vaqtda ishlatish samaradorligini oshirish uchun, ventilyatorlardan sovutish radiatorlariga berilayotgan havo qisman namlanadi. Namlashni, xavo oqimiga demineralizatsiyalangan suvni purkash yo’li bilan, amalga oshiriladi.
Ventilyatorlarni ximoya qilish uchun ro’xsat etilgan (kritik) tebranish darajasida ishga tushuvchi, blokirovkalar ko’zda to’tilgan. DCS xonasidan va tashki qurilmada ventilyatorlarning elektr dvigatellarini avariya xolatida tuxtatish imkoni kuzda to’tilgan. EC-1703A-D aminni buglash kondensatorlarida bug-gaz aralashmasi soviydi va qisman kondensatlanadi, sungra DA-1702 aminni buglash kolonnasining FA-1701 "ho’llash" suyuqligi sig’imiga keladi.
Bug’-gaz aralashmasinig asosan nordon gazlardan tashkil topgan, kondensatlanmagan qismi FA-1701 "ho’llash" suyuqligi sig’imining yuqori qismidan oltingugurtni ajratib olish qurilmasiga yoki nordon mash`ala tashlamalarini yigish tizimiga chiqariladi.
FA-1701 "ho’llash" suyuqligi sig’imida suyuq faza suv va uglevodorodlarga, ularning zichliklari orasidagi farq xisobiga, ajraladi.
FA-1701 "ho’llash" suyuqligi sig’imidan uglevodorodlarni GA-1705 nasos yordamida "ho’l" mash`ala tashlamalarini yig’ish tizimiga chiqarish ko’zda tutilgan quvurutkazgichdagi bosim joyida urnatilgan PG-17075 asbobining ko’rsatgichlari bo’yicha nazorat qilinadi [32].
Tarkibida nordon gazlarning qoldiqlari bo’lgan suyuk faza - suv FA-1701 "ho’llash" suyuqligi sig’imidan GA-1702, GA-1702S nasoslarning qabul qilish qismiga chiqariladi va DA-1702 aminni bug’lash kolonnasiga "ho’llash" uchun beriladi.
"Ho’llash" uchun beriladigan suyuqlik sarf miqdori FA-1701 "ho’llash" suyuqligi sig’imidagi sathga bog’lik holda, FC-17005 tartiblagich bilan 15,3-:24 t/h oralig’ida ushlab turiladi, uning FV-17005 "NO" klapani GA-1702, GA-1702S nasoslardan DA-1702 aminnibuglash kolonnasiga olib boruvchi quvurutkazgichga o’rnatilgan; sarfning minimal miqdorida signal berish ko’zda tutilgan.
GA-1702, GA-1702S nasoslardan kelayotgan "ho’llash" suyuqligi tabiiy gazni yuvish sektsiyasidan berilayotgan bug’ kondensati bilan DA-1701 kolonnada qo’shiladi, umumiy oqim DA-1702 aminni bo’glash kolonnasiga beriladi.
"Xo’llash" suyukligining ortiqcha qismi (nordon (kislotali) suv) GA-1702, GA-1702S nasoslaridan kimyoviy ifloslangan okoval ar kollektoriga, keyingi tozalash uchun chiqariladi.
Issiq davrlarda EC-1703A-D apparatlarni zo’riqishsiz ishlatish maqsadida "ho’llash" suyuqligining bir qismi DA-1702 desorberning yuqori qismidan chiqayotgan nordon gazlar bug’-gaz oqimiga purkaladi. Demineralizatsiyalangan suvning sovitish radiatorlariga va nordon (kislotali) suvning nordon gazning issiq oqimiga purkash, birgalikda XSA lari ishining samaradorligini oshirishga va nordon gazning temperaturasini belgilangan darajada ushlab turishga qaratilgandir.
Barqaror ish rejimini ta`minlash uchun DA-1702 aminni bug’lash kolonnasidan oldin DEA eritmasi quvurutkazgichiga, RA-1720 komlekt ko’rylmadan, kupiklanishga qarshi ingibitorni yuborish kuzda tutilgan.
Nordon suvning sarf mikdori, FA-1701 "ho’llash" suyuqligi sig’imidagi satxga bog’lik xolda, FC-17006 tartiblagich bilan 0,56-4,Ot/h oralig’ida ushlab turiladi, uning FV-17006 "H3" klapani GA-1702, GA-1702S nasoslardan kelayotgan quvuro’tkazgichga o’rnatilgan.
Nordon suv tarkibini laboratoriyada tekshiriish uchun namuna olish, GA-1702, GA-1702S nasoslardan kelayotgan "xo’llash" suyuqligi quvuro’tkazgichga o’rnatilgan S-1707 namuna olish moslamasi orqali amalga oshiriladi.
FA-1701 "ho’llash" suyuqligi sig’imi, GA-1702, GA-1702S nasoslar va
quvuro’tkazgichlarni FA-1704 drenaj sigimiga, GA-1705 nasosi esa
moyli oqovalar kollektoriga tashlab, bo’shatish kuzda to’tilgan.
Avariya holatida himoyalash tizimida GA-1702, GA 1702S i GA-1705 nasoslarning surish quvurutkazgichlarida, moe ravishda XV-17032 va XV-17033 uzgich klapanlar o’rnatish ko’zda tutilgan.
FA-1701 "ho’llash" sig’imidagi nordon (kislotali) suvning satxi LI-17007 asbobining kursatgichlari buyicha nazorat qilinadi, minimal va maksimal qiymatlarida sig’nallar berish kuzda to’tilgan.
FA-1701 "ho’llash" sig’imidagi uglevodorodlarning sathi LI-17008 asbobining ko’rsatgichlari boyicha nazorat qililadi, sathning minimal va maksimal qiymatlarida signallar berish ko’zda tutilgan.
FA-1701 "ho’llash" suyuqligi sig’imidagi nordon (kislotali) suv va uglevodorodlarning satxlari mos ravishda, joyida o’rnatilgan LG-17059 i LG-17060 asboblarning ko’rsatgichlari boyicha xam, nazorat qilinadi GA-1702,GA-1702S nasoslarini himoya qilish uchun FA-1701 "ho’llash" sig’imidagi nordon (kislotali) suvning minimal sathida ishga tushuvchi blokirovka kuzda tutilgan.
"Ho’llash" suyuqligi sig’imidagi bosim joyida o’rnatilgan PG-17062 asbobining ko’rsatgichlari boyicha nazorat qilinadi.
|
| |