O’zbekiston respublikasi transport 123456789

|
O’zbekiston respublikasi transport
|
bet | 1/8 | Sana | 23.06.2024 | Hajmi | 1,46 Mb. | | #265233 |
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT
VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT
UNIVERSITETI
<<ELEKTR TAMINOTI>>
kafedrasi
KURS LOYIHA ISHI
MAVZU: Releli himoya o’rnatmalarini hisoblash .
Bajardi: Yeskaliyev Muratbek
EE-2 guruh
Qabul qildi; Xalikov S
Toshkent 2024
Tasdiqlayman
“Elektr taminoti” kefedra mudiri
_____________ prof.Amirov S.F
<<____>> ______________2024 y.
“Tortuvchi nimstansiyalar” fanining “Releli himoya o’rnatmalarini hisoblash” mavzusida bajarilgan
KURS ISHIGA TOPSHIRIQtemir yo’l muhand instituti
Kurs ishining tarkibi:
- o’zgaruvchan tokdagi tortuvchi nimsansiya fiderlarining himoya to’plami struktura va prinsipial sxemalarini tuzilishi hamda ishlash prinsiplarini o’rganish;
- seksiyalash posti fiderlarining himoya to’plami struktura va prinsipial sxemalarini tuzilishi hamda ishlash prinsiplarini o’rganish;
- releli himoya o’rnatmalarini hisoblash uchun qarshiliklarni aniqlash;
- nimstansiya fiderlari elektron himoyasining o’rnatmalarini hisoblash;
- seksiyalash posti fiderlari elektron himoyasining o’rnatmalarini hisoblash;
- elektron himoyaning umumlashgan tavsiflarini qurish;
- himoyaning selektivlik grafiklarini qurish.
Boshlang’ich ma’lumotlar
|
Variant № 24
|
A va B nimstansiyalarning 110 kV shinalaridagi q.t. quvvati, MVA (suratda – energetik tizimning maksimum rejimida, maxrajda – minimum rejimida)
|
1000
700
|
A va B nimstansiyalardagi pasaytiruvchi transformatorlarning turi, quvvati va kuchlanishi
|
ТДТНЭ 40000/ 115/38,5 / 27.5
ТДТНЖУ 40000/ 115 / 38,5 / 27.5
|
Himoyasi hisoblanishi lozim bo’lgan fiderlar (1-ram)
|
F2 , F4
|
Telemexanika aloqa kanallarining mavjudligi
|
Bor
|
A va B nimstansiyalar orasidagi masofa, l, km
|
54
|
Kontakt osmasining turi
|
ПБСМ1-70 +МФ-100
|
Relslar turi
|
Р65
|
Nimstansiya fideri yuklamasining maksimal toki, A
|
600
|
Seksiyalash posti fideri yuklamasining maksimal toki, A
|
200
|
Bajardi: . EE-2 guruh talabasi Yeskaliyev Muratbek Asenbay uli
Tekshirdi: Xalikov . S
KIRISH
Kurs ishining maqsadi – talabalarning bilimlarini oshirish va elektrlashgan temir yo’llarning elektr ta'minot qurilmalarining releli himoyasini hisoblash bo’yicha amaliy ko’nikmalarni orttirish hisoblanadi. Kurs ishini bajarish – tugun sxema bo’yicha ta’minlangan o’zgaruvchan tokdagi ikki yo’lli uchastkada (1-rasm), tortuvchi nimstansiya (n/st) va seksiyalash postining (SP) kontakt tarmog’i fiderlari himoyasining o’rnatmalarini hisoblashdan iborat.
1-rasm. Tugun sxema bo’yicha ta’minlangan o’zgaruvchan tokdagi ikki yo’lli
uchastkaning elektr ta’minot sxemasi
Kurs ishining tarkibi:
- O’zgaruvchan tokdagi tortuvchi nimsansiya fiderlarining himoya to’plami struktura va prinsipial sxemalarini tuzilishi hamda ishlash prinsiplarini o’rganish;
- seksiyalash posti fiderlarining himoya to’plami struktura va prinsipial sxemalarini tuzilishi hamda ishlash prinsiplarini o’rganish;
- releli himoya o’rnatmalarini hisoblash uchun qarshiliklarni aniqlash;
- nimstansiya fiderlari elektron himoyasining o’rnatmalarini hisoblash;
- seksiyalash posti fiderlari elektron himoyasining o’rnatmalarini hisoblash;
- elektron himoyaning umumlashgan tavsiflarini qurish;
- himoyaning selektivlik grafiklarini qurish.
Boshlang’ich ma’lumotlar talabaning jurnaldagi nomeriga mos ravishda 1- va 2- jadvallardan variantlar olinadi.
Seksiyalash posti A va B nimstansiyalarning o’rtasida joylashgan hamda nimstansiyada ham, seksiyalash postida ham ВМК-27,5 turidagi moyli uzgich o’rnatilgan deb hisoblanadi. Tortuvchi yuklamaning quvvat koeffitsienti =0,85 deb qabul qilinadi.
Himoyaning ikkilamchi parametrlarini hisoblashda nimstansiyaning fiderlariga 1000/5 tok transformatorlari, seksiyalash postining fiderlariga esa 600/5 tok transformatorlari o’rnatilgan deb hisobga olinadi. Nimstansiyada va seksiyalash postida 27500/100 kuchlanish transformatorlari o’rnatilgan.
Operativ tok manbalari – tortuvchi nimstansiyalarda 110 V o’zgarmas tokda, seksiyalash postida 220 V o’zgaruvchan tokda.
|
| |