a) b)
4-rasm - Останконсозлик заводининг электр таъминоти

|
Останконсозлик заводининг электр таъминоти
|
bet | 10/27 | Sana | 21.12.2023 | Hajmi | 4,74 Mb. | | #126322 |
Bog'liq mustaqil isha) b)
4-rasm.
4-rasmning a-sxemasida, sex podstansiyasining taqsimlash punktidan (RP), sexning turli joylarida joylashgan, kichik guruhdagi motorlarni elektr energiya bilan taminlashda ishlatiladi va yuqori quvvatli istemolchilarni (nasos motorlarini, kompressorlarni, yirik presslash qurilmalarini va boshqalar) elektr energiya bilan taminlash esa, 4-rasmning b-sxemasi boyicha amalga oshiriladi.
Radial sxemalarda elektr energiyasi BPP yoki MTP dan togridan togri sex podstansiyalariga uzatiladi. Bunday sxemalar moslanuvchanlik xususiyatiga ega bolib, ekspluatatsiyada qulay hisoblanadi, hamda quvvati orta va katta bolmagan korxonalarda markazdan har tomonga tarqalgan istemolchilarni (nasos stansiyalari, pechlar, ozgartirish qurilmalari, sex podstansiyalari) elektr energiyasi bilan taminlashda ishlatiladi. Radial sxemalar manbadan sex podstansiyalarining yigma shinalarigacha bolgan oraliqdagi elektr taminoti sxemasini seksiyalash imkonini beradi.
Magistral sxemalarda bir nechta transformator podstansiyalari yakka yoki qosh magistralga shaxobchalar orqali ulanadi. Magistral sxemalarni qollanilishi kommutatsiya apparatlarining sonini kamaytirib, tarmoqlarni qurishni arzonlashtirib, korxona elektr taminoti tizimiga ketadigan sarf-xarajatlarni kamaytiradi.
Bir manbaga ulangan yakka magistral sxemalarning ishonchlilik darajasi kichik bolganligi uchun, ushbu sxemani uchinchi toifali istemolchilarga tavsiya etiladi. Qosh magistral sxemalarning ishonchliligi yuqori va ularni har qanday toifali istemolchilarga ishlatish mumkin.
Uzatilayotgan quvvatning miqdoriga qarab, bir magistral sxema orqali 2-5 podstansiyalarni elektr energiyasi bilan taminlaydi. Transformator podstansiyalarining seksiyalari normal holatda alohida-alohida ishlaydilar. Biror magistral sxemada favqulodda (авария) holat sodir bo‘lsa, transformator podstansiyalarining yuklamalari ikkinchi magistral sxemaga o‘tkaziladi. Bu vazifa seksiyalararo uzgich orqali bajariladi.
Magistral sxemalarning quyidagi guruhlari mavjud:
- bir yoki ikki tomonlama ta’minlanuvchi yakka liniyali sxemalar;
- halqasimon sxemalar;
- ikki va undan kop parallel magistral sxemalar.
Bir tomondan taminlanuvchi yakka liniya va halqasimon magistral sxemalarning ishonchlilik darajasi radial sxemalarga nisbatan past hisoblanadi. Halqasimon va ikki tomonlama taminlanadigan 10 kV li magistral sxemalarda himoyalash tizimlarining murakkabligi uchun ular normal rejimda yopiq holatda bolmaydilar.
Korxonaning ichki elektr taminoti tizimida, faqat radial yoki faqat magistral tamoyilida qurilgan sxemalar ishlatilmaydi. Odatda yuqori quvvatli istemolchilarning elektr taminoti radial sxemalarda, orta va kichik quvvatli istemolchilar esa, magistral sxemalarda bajariladi. Bunday aralash sxemalarni ishlatilishi, korxona ichki elektr taminoti tizimining texnik-iqtisodiy korsatkichlarini yaxshilashiga olib keladi.
Magistral sxemalar quyidagi xususiyatlarga ega:
- magistral sxemaning ishonchliyligi radial sxemaga nisbatan bir muncha kam;
- magistral sxemani tan narxi radial sxemaga nisbatan arzon;
- magistral tarmoqlarni tez ta’mirlash (монтаж) imkoniyati bor;
- magistral tarmoqlarda kuchlanish va quvvat isroflari kichik, ammo qisqa tutashuv toki katta bo‘ladi.
Magistral tarmoqlarning sxema ko‘rinishlari quyidagi rasmlarda keltirilgan:
|
| |