O‘zbеkiston rеspublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi I. U. Raxmonov X. A. Sattorov M. V. Meliqo - bet 35

"ENERGIYA-MODEM" texnik vositalar majmuasi(KTS)
"
Energiya-modem" KTS ning tarkibi:
- modem bilan jihozlangan, IBMPC (80286 - Pentium)
kompyuteri;
- signallar konsentratorlari modemlar komplekti bilan;
- E443 - E443M3, E443-M96 ma’lumotlarni to‘plash qurilmalari.
"
Energiya-modem" KTS ning asosiy dasturiy ta’minoti.
Nazorat punktlarida joylashgan signalizatorlarning avtomatik so‘rovi, ko‘p
vazifali ish tartibi, uskunalar diagnostikasi.
"ENERGIYA-MIKRO-T" o‘zgartirgichining radial tarmog‘i
"Energiya- mikro -T" radial tarmoq o‘zgartirgichining tarkibi:
- modem (yoki 3-simli aloqa liniyasi) bilan jihozlangan, IBMPC(80386 -
Pentium) kompyuteri;
- modem bilan jixozlangan (yoki 3-simli aloqa liniyalari) "Energiya- mikro -
T" o‘zgartirgichi.
5.4.2-jadval
"ENERGIYA-MIKRO-T" radial tarmoq o‘zgartirgichining nomi va dasturiy
ta’minotning vazifalari
Nomi
Dasturiy ta’minot funksiyalari
99
Bazaviy dasturiy ta’minot
(BDT) Radial tarmoq set
"Energiya-mikro-T"
Nazorat punktlarida joylashgan "Energiya- mikro-
T"
o‘zgartirgichlarni muntazam so‘roqlash.
Ma’lumotlarni jamlash va matematik qayta ishlash.
Hisobotlarni
shakllantirish.
DBF
formatga
arxivlarni konvertatsiyalash.
BDT bilan birgalikda "Energiya-mikro-T" "O‘zgargichlarning radial tarmog‘i
"Supergenerator dokumentov" dasturi ishlatilishi mumkin.
"ENERGIYA" KTS ning maxsuslashtirilgan dasturlari.
Dasturlarning ishlashi uchun zarur bo‘lgan texnik vositalar: kirish platasi
o‘rnatilgan IBMPC(80286 - Pentium) kompyuteri.
5.4.3-jadval
Dasturiy ta’minotning nomi va funksiyalari
Nomi
Dasturiy ta’minotning funksiyalari
"DE443-M96"
dasturi
"Energiya" KTS tarkibida yoki avtonom xolda energiya
tashuvchilarni (bug‘, gaz, suv) va issiqlik energiyani
iste’molini
o‘lchashga
mo‘ljallangan
ma’lumotlar
to‘plash qurilmasining E443-M96 buyurtma kartasini
qayta ishlash. USD uchun boshqaruv dasturini va unga
pasportni shakllantirish.
"Proverka
USD"
dasturi
Ma’lumotlarni to‘plash qurilmalarining E443, E443M1,
E443M2, E443M3 va E443-M96 ishlash qobiliyatini
tekshirish.
E443-M96 ma’lumotlarni to‘plash qurilmasi.
100
Qurilma o‘rta turli xil bir vaqtning o‘zida ko‘rib chiqilishini ta’minlaydi (gaz,
bug‘, suv va x.k) o‘zgaruvchan bosim (GOST 8.563-97) va o‘zgarmas tok 0-
5, 4-20 Ma uzatish foydalanib, boshqa usullar sifatida ishlatiladi.
"Energiya" KTS tarkibida SI - 206
.puls haqida ma’lumot berish bilan,
shuningdek, avtonom rejimida bir qismi sifatida, ham ishlash uchun
mo‘ljallangan. Telesignalizatsiya (TS) datchiklaridan ma’lumot olish.
"Issiqlik energiyasi va issiqlik tashuvchilar qoidalari" talablariga javob
beradigan.
Avtomatik o‘tish dinamik doirasini kengaytirish maqsadida difmanometr
pastki chegarasi bilan tarmoq o‘lchagichi bilan ishlash.
IBMPC/AT ompyuterda ikki-sim oddiy havola (SIM) karta, ma’lumotlarni
uzatish tezligi100 b / s. Uzatish masofasi 30 km gacha.
Texnik xarakteristikalari:
- ta’minot kuchlanishi ~ (220 ± 22) V;
- iste’mol quvvati 30 VA;
- ishchi harorati diapazoni -10 dan + 40 ° C gacha
5.4.1-rasm. USD E443-M96 ning tashqi ko‘rinishi.
101
E443M2-01 / 02 xotirali ma’lumotlar to‘plash qurilmasi (USD).
Bu elektr hisoblagichlardan impulslarni hisoblashni, tele-signalizatsiya
sensorlaridan ma’lumotlarni to‘plashni ta’minlaydi.
- Qabul qilingan impulslarni dastlabki qayta ishlash ma’lumotlari va ularni
uzatish:
-2 simli simpleks liniyada (SIM);
- so‘rov bo‘yicha 2 simli yarim dupleksli (PDS) liniyada.
5 daqiqalik intervallarni 24 kungacha chuqurlikda arxivlash.
Tashqi akkumulyatorni = (10..30) V ulash mumkinligi.
8 ta "Energiya-mikro" va / yoki UDSD konvertorlari E443M2-01 / 02gacha
bitta PDS liniyasiga ulanish.
PDS platasiga ikki simli yarim dupleksli liniya. Ma’lumotlarni uzatish tezligi
150 dan 9600 b/s gacha, etkazish diapazoni esa 15 km gacha.
Kirish platasiga ikki simli oddiy liniya. Ma’lumotlarni uzatish tezligi 100b / s
ni tashkil qiladi, uzatish oralig‘i 20 km ga teng.
Elektr o‘lchash moslamasidan (MCH) va tele-signalizatsiya (TC)
datchiklarini 4 kmgacha masofadan qabul qilish kanallari. Ular galvanik
izolyasiyaga ega va yashinlarni himoya qiladi. Texnik xarakteristikalari:
- ta’minot kuchlanishi ~ (220 ± 44) V.
- iste’mol quvvati- 25 VA.
- YUqori chastotali shovqinlardan va momaqaldiroqlardan himoya qilish.
- ishchi harorati diapazoni- 0 dan 50 ° C gacha
Ishonchliligini oshirish uchun 100% import qilingan uskunalar.
102
5.4.2-rasm. E443M2-01 / 02 ma’lumotni yig‘ish qurilmasi.
|