O'chirish to'xtatuvchisini tekshirish

|
O'chirish to'xtatuvchisini tekshirish
|
bet | 9/12 | Sana | 16.05.2024 | Hajmi | 0,52 Mb. | | #238408 |
O'chirish to'xtatuvchisini tekshirish:
O'chirish to'xtatuvchilarni tekshirish va sinovdan o'tkazishda quyidagilarni bajaring: Qisqa tekshirish; izolyatsiya qarshiligini o'lchash va uni kuchaygan chastotali kuchlanish bilan sinab ko'rish; nominal, past va yuqori ish oqimi kuchlanishida elektron to'xtatuvchilarning funksionalligini tekshirish.
Qisqa tekshiruv vaqtida o'rnatilgan o'chirgichlar dizayn yoki tarmoq parametrlariga muvofiqligi tekshiriladi; kontakt aloqalarining ishonchliligi; kontakt tizimini to'g'ri sozlash va o'chirgichni qo'lda yoqish va o'chirishda haydovchining silliq ishlashi.
Qisqa tekshiruvni faqat ushbu kalitlarning foydalanish ko'rsatmalarini diqqat bilan o'rganib chiqqandan keyin boshlash mumkin.
Izolyatsiya qarshiligi 1000 V megger bilan qutblarning terminallari o'rtasida va har bir qutbning terminallari va mashinaning tuproqli metall konstruktsiyasi o'rtasida kuchlanish olib tashlangan holda o'chirilgan holatda tekshiriladi. U kamida 0,5 MOhm bo'lishi kerak.
2.2 Mantaj ishlari
Mantaj ishlaridan oldin bizga elektr asboblari kerak bo'ladi: matkap, jigsa, lehimli temir. Shuningdek, tornavida, pense, pichoq va qog’oz qalam.
Avvalo, biz Vatman qog'ozidan o'lchamlarni stendning old paneliga o'tkazamiz.
Biz 8 mm diametrli sverlo bilan parmalash stanogini olamiz, yassi ombir va qalam kerak bo'ladi. Stendning old panelini tayyorlaganimizdan so'ng, biz allaqachon chizilgan o'lchamlarga muvofiq teshiklarni kesishni boshlaymiz. Biz diametri 6 mm bo'lgan matkap bilan matkap olamiz va allaqachon belgilangan o'lchamlarga muvofiq terminallar va signal lampalari uchun teshiklarni burg'ulaymiz.
Keyinchalik, 2 mm diametrli matkapni oling va siveta diyotli ko'prik uchun laboratoriya dastgohining pastki panelida burg'ulash teshiklari. Va transformator va DC vosita uchun biz 7 mm diametrli matkapni olamiz va belgilangan o'lchamlarga muvofiq teshiklarni burg'ulaymiz. Transformator va vosita juda og'ir bo'lganligi sababli, biz ularni murvat bilan, qolganlarini esa vintlar bilan bog'laymiz.
Keyin biz old va pastki panellarni burchaklar bilan mahkamlaymiz, ilgari stendning old panelida diametri 6 mm bo'lgan teshiklarni burg'ulash.
Biz qurilmalarni stendga o'rnatamiz va o'rnatamiz, old paneldagi terminallarni mahkamlaymiz.
Biz hamma narsa ishonchli tarzda mahkamlanganligini tekshiramiz.
Endi biz simlarni qurilmalarga ulaymiz, simlarni to'plamlarga joylashtiramiz va ularni stendning pastki paneliga biriktiramiz va sxemani yig'amiz.
Simni transformatorga ulash uchun bizga lehimli temir va izolyatsion quvurlar kerak bo'ladi.
2.3 Sozlash texnologiyasi
Ishga tushirish ishlariga tayyorgarlik laboratoriya stendi uchun texnik hujjatlarni olish va o'rganishdan boshlanadi. Elektr sxemasi va konstruktiv diagrammasi, elektr jihozlarining joylashishi va sxemaning sxema elementlari o'rganiladi. Dastlabki sozlash vaqtida laboratoriya stendini va asboblar panelini Qisqa ko'rikdan o'tkazish kerak, hamma narsa mahkam o'rnatilganligiga, hech narsa Saltashmasligiga, o'lchash asboblari to'g'ri o'rnatilganligiga, terminallar Saltashmaganligiga ishonch hosil qiling, vintlarni tekshiring. old panelni mahkamlash. Keyinchalik, transformatorlar va elektr jihozlarining simlarining izolyatsiyasi holatini tekshirish uchun meggerdan foydalanamiz. Simlarning izolyatsiyalash qarshiligi kamida 1 mO hm bo'lishi kerak.
Laboratoriya stendini ishga tushirish va ishga tushirish jarayonida elektrni o'rnatishda yo'l qo'yilgan xatolar aniqlanadi va yo'q qilinadi va elektr sxemasidagi nuqsonlar yo'q qilinadi. Stend sozlagichi elektr sxemasi va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklar haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'lishi va uning barcha bloklarining strukturaviy diagrammasini bilishi kerak.
|
| |