Revers ulanish sxemasi - Magnit puskatelellar Reja: Kirish Magnit puskatelni ulanish sxemasi. Standart sxema

|
Magnit puskatelellar Reja: Kirish Magnit puskatelni ulanish sxemasi. Standart sxema
|
bet | 3/3 | Sana | 02.02.2024 | Hajmi | 1,38 Mb. | | #150255 |
Bog'liq Konchilik korxonalarida suv chiqarishni tashkil qilish va suv chiqarishRevers ulanish sxemasi.
Elektr dvigatelining har ikki yoʼnalishda aylanishini taʼminlash zarur boʼlsa, revers ulanish sxemasidan foydalanish kerak. Masalan koʼpgina agregat va mexanizmlar parmalash dastgohi, liftlar. Reversni parallel ulangan ikkita bir xil magnit puskatel yordamida amalga oshirilish mumkin.
6-rasm.
Bunday sxema va bittalik sxema oʼrtasidagi asosiy farq qoʼshimcha boshqaruv zangiri va biroz oʼzgartirilgan kuch qismi xisoblanadi. Shuningdek, almashtirish tugmacha bilan jihozlangan (rasmda SB3). Bunday tizim odatda qisqa tutashuvlardan himoyalangan boʼladi. Buning uchun boshqaruv zanjirida puskatel choʼlgʼamidan avval ikkita (NC) normal yopiq holatidagi (KM1.2 va KM2.2) kontaktlarini ulanishi nazarda tutilgan boʼladi.
Bu (KM1 va KM2) magnit puskatellarni sxemadagi pozitsiyalari boʼyicha joylashtirilgan kontaktlari xisoblanadi. Yuqoridagi sxemani oʼqilishi oson boʼlishi uchun zanjir sxemasi va undagi kuch kontaktlari, turli hil rangda berilgan.
Revers yoqishni bosqichma - bosqich tarifi.
7-rasm.
QF1 avtomat yoqilganda, barcha uch faza, bir vaqtning oʼzida magnit puskatelni kuch kontaktlariga (KM1 va KM2) keladi va shu holatda navbatchilikda turadi. Bunda, Boshqaruv zanjiri manbasi hisoblangan birinchi faza, butun sxemani himoyalovchi avtomat SF1 va «stop» tugmasi SB1 orqali oʼtib, SB2 va SB3 tugmalarga tegishli boʼlgan «3» nomerli kontaktlar guruhiga kuchlanish beradi. Bunday holda mavjud (KM1 va KM2)puskatellarni 13NO kontakti navbatchi holatda turadi.Shunday qilib tizim toʼliq ishlashga tayyor turadi.
Quyidagi fotosuratda yelementlarni real oʼrnatishi va ulanishi aniq koʼrsatadigan ajoyib sxema koʼrsatilgan.
8-rasm.
Dvigatelni teskari aylantirish uchun tizimni almashtirish.
SB2 tugmasini bosib, biz birinchi fazaning kuchlanishini, KM1 magnit puskatel choʼlgʼamiga yoʼnaltiramiz. Undan soʼng, NO normal ochiq kontaktlar faollashtiriladi va NC normal yopiq kontaktlar oʼchiriladi. Shunday qilib, KM1.1 kontakti ulanishi orqali puskatel oʼzini oʼzi ushlab olish effekti sodir boʼladi. Bunday holda, barcha uchta faza elektr dvigatelni mos keluvchi oʼramiga keladi, bu esa oʼz navbatida aylanuvchi harakatini yuzaga keltiradi.
9-rasm.
Tuzilgan sxema faqat bitta puskatelni ishlashini nazarda tutilgan. Misol uchun, faqat KM1 yoki aksincha, KM2 ishlashi mumkin. Keltirilgan rasmda siz dvigatelni normal yoʼnalishda ishlaydigan sxemani koʼrishingiz mumkin. Belgilangan sxema haqiqiy elementlarga ega. Koʼrsatilgan zanjir real elementlarga ega.
1b-rasm.
Aylanish harakatini o’zgartirish.Endi harakatning teskari yo‘nalishini berish uchun sizga fazalarni o‘rnini o‘zgartirish kerak, buni KM2 pereklyuchatel yordamida bajarish qulay. Bu muhim! Aylanish vektorini o‘zgartirish jarayonida yangi siklni boshlashdan oldin dvigatelni to‘xtatish funksiyasi bo‘lishi kerak. Hammasi birinchi fazaning ajralishi tufayli sodir bo‘ladi. Bunda, barcha kontaktlar dastlabki holatiga qaytadi, dvigatel o‘ramlaridan kuchlanishni o‘chiradi. Ushbu faza kutish rejimida hisoblanadi.
2b-rasm.
Bu sxema elektr dvigatelni oddiy ishga tushirish kerak bo'lgan hollarda qo'llaniladi. "ishga tushirish" tugmasi bosildi – dvigatel yoqildi, "to'xtatish" tugmasi bosildi – dvigatel to’xtadi. Dvigatel o'rniga puskatel kontaktlarga ulangan har qanday yuklama bo'lishi mumkin, masalan, quvvati katta isitgich.
Xulosa. Magnit puskatelni ulanishi tajribalik elektrik uchun muammo emas, lekin yangi boshlovchilar uchun, bu haqda o'ylashga to'g'ri kelishi mumkin. Magnit puskatel bu yuqori quvvatli yuklamalarni masofadan boshqarish uchun kommutasiya qiluvchi (uzib ulovchi) qurilma hisoblanadi. Amalda, ko'pincha, kontaktorlar va magnit puskatellar asosan asinxron elektr dvigatellarni ishga tushirish va to'xtatish, elektr dvigatellarni teskari tarafga harakatlanish imkonini beruvchi revers aylanish va ularni boshqarish uchun qo'llaniladi. Shunday qilib, "Start" tugmachasini qo'yib yuborilgandan so'ng, faza magnit puskatelni cho'lg'amiga kelishda davom etadi biroq endi 13NO-14NO juftligi orqali. Agar o'z-o'zini ushlab tura olmasa nima bo'ladi, elektr dvigatelni yoki boshqa yuklamani ishlashi uchun "start" tugmasini har doim bosib turish kerak bo'ladi ekan.
Foydalanilgan adabiyotalar.
1. elteam.uz
2.google
3.arxiv.uz
4.Fayllar.org
|
| |