Nima Uchun Transformator Moyini Tekshirish Kerak?

|
Nima Uchun Transformator Moyini Tekshirish Kerak?
|
bet | 2/2 | Sana | 18.02.2024 | Hajmi | 24,38 Kb. | | #158442 |
Bog'liq trans moyi Nima Uchun Transformator Moyini Tekshirish Kerak?
Mar 23, 2023
Transformator moyi kundalik hayotimizda juda muhim, chunki uylarimizdagi ko'plab mashinalarda transformatorlar mavjud. Transformator qanchalik katta bo'lsa, transformatorning issiqligi shunchalik yuqori bo'ladi. Agar issiqlik tarqalmasa, bu transformatorning ishlash muddatini qisqartirishga olib keladi. Transformator moyi transformatorning ishlash muddatini kechiktirishi mumkin bo'lgan sovutish xususiyatlariga ega.
Transformator moyi: Bu tabiiy neftdan distillash va qayta ishlash orqali olinadigan mineral moy. Bu sof va barqaror, past yopishqoqlik, yaxshi izolyatsiya va yaxshi sovutish ko'rsatkichlarini olish uchun kislota va gidroksidi qayta ishlash orqali neftdagi moylash moyi fraktsiyasidan olingan suyuq tabiiy uglevodorodlarning aralashmasi. Uning asosiy komponentlari alkanlar, sikloalkan toʻyingan uglevodorodlar, aromatik toʻyinmagan uglevodorodlar va boshqa birikmalardir. Transformator yog'i, shuningdek, kvadrat to'kilgan yog' sifatida ham tanilgan, ochiq sariq shaffof suyuqlikdir.
Yaxshi transformator moyi toza va shaffof suyuqlik bo'lishi kerak, unda cho'kindi, mexanik aralashmalar, to'xtatilgan qattiq moddalar va paxta kabi moddalar bo'lmasligi kerak. Agar u ifloslangan va oksidlangan bo'lsa, qatron va cho'kma hosil bo'lsa, transformator moyining sifati yomonlashadi va rangi to'q jigarrang suyuqlikka aylanguncha asta-sekin och qizil rangga aylanadi. Transformator ishlamay qolganda, yog'ning rangi ham o'zgarishi mumkin.
Transformator yog'ini ishlatish jarayonida yog'ning o'zi qarishi va yomonlashishi va tashqi muhitning ifloslanishi tufayli transformator yog'ining sifati yomonlashadi, transformatorning izolyatsiyasiga, issiqlik tarqalishiga va yoyni bostirishga ta'sir qiladi; Transformatorning ishlashi vaqtida izolyatorning qisman tushirish isishi tufayli transformator moyida kimyoviy gazlar hosil bo'ladi.
Transformatorning ishlashi vaqtida metallning chiqishi, qattiq izolyatsiyasi yoki yog'ning issiqlik bilan parchalanishi bo'lsa, transformator moyidagi gaz chiqadi yoki yog'da eriydi va yog'ning porlash nuqtasi pasayadi. Shu sababli, ish paytida gaz relesi orqali gazning chiqib ketishining porlash nuqtasini kuzatish, himoya qilish va o'z vaqtida tahlil qilish kerak. Biroq, erta yashirin xavfli transformatorlar uchun neftda erigan gaz hali chiqish darajasiga etib bormagan. Umuman olganda, neftda erigan gazning tarkibi va tarkibini tahlil qilish uchun xromatografik analizatordan foydalanish mumkin. Masalan, metall ajralishi natijasida hosil bo'lgan gazning katta qismi vodorod; "Qattiq izolyatsiyaning issiqlik parchalanishi (masalan, yog 'qog'oz izolyatsiyasi) gazda CO2 ga qaraganda taxminan 10 baravar ko'proq CO2 hosil qiladi, kislorod miqdori sezilarli darajada kamayadi va oz miqdorda H2. Mahalliy haddan tashqari issiqlik termal parchalanishiga olib kelganda. neft, ko'p miqdorda uglevodorodlar hosil bo'ladi, lekin tez parchalanish dalillari yo'q.Mahalliy qizib ketishning katta maydonlari yuzaga kelsa, oz miqdorda H2 ham hosil bo'ladi.".
Tahlil natijalariga ko'ra, mumkin bo'lgan xavf-xatarlarning mohiyatini aniqlash va imkon qadar tezroq tegishli choralarni ko'rish mumkin. Filtrlashning maqsadi moydan namlik va aralashmalarni olib tashlash, yog'ning elektr quvvatini yaxshilash, yog'dagi qog'oz izolyatsiyasini himoya qilish, shuningdek, moyning fizik-kimyoviy xususiyatlarini ma'lum darajada yaxshilashdir. Tarqatish quvvat transformatorlari asosan tashqi muhitda o'rnatiladi va tashqi aralashmalarning ta'siri, havo bilan aloqa qilish va uskunaning yuqori ish harorati tufayli izolyatsion yog'ning sifati (transformator moyi) asta-sekin yomonlashadi. Buzilgan izolyatsion moy (transformator moyi) to'g'ri izolyatsiya va sovutish ta'siriga ega bo'lmaydi. Yog 'sifatining yomonlashuvi tufayli xavfsiz ishlashga ta'sir qilishning oldini olish uchun normal ishlashda energiya taqsimlash tizimidan muntazam neft ishlab chiqarish namunalari sinovdan o'tkazilishi va tahlil qilinishi kerak va tahlil natijalariga ko'ra moyga mos ravishda ishlov berilishi kerak. Elektr energiyasini taqsimlashda ishlaydigan moyni kimyoviy nazorat qilish uchun tekshirish davri kamida uch yilda bir marta belgilanadi. Muntazam tekshiruv elementlari kislota qiymati, suvda eruvchan kislota, yonish nuqtasi, buzilish kuchlanishi va tashqi ko'rinishini o'z ichiga oladi.
|
| |