Yong’in xaqida xabar berish tizimi

|
Yong’in xaqida xabar berish tizimi
|
bet | 31/33 | Sana | 16.05.2024 | Hajmi | 0,79 Mb. | | #238851 |
Bog'liq tayyor diplom5.2 Yong’in xaqida xabar berish tizimi
Yongʼin xavfi yuqori, shuningdek kran balkalar mavjud boʼlgan korxonalar tuman yoki shaxar oʼt oʼchirish kamandalari bilan bevosita telefon aloqasi bialn bogʼlanadi. Sexlarga oʼrnatilgan xabar beruvchi moslamalarning (izveshatellar) bir nechtasi aloqa tarmogʼiga ketma-ket ulanishi mumkin. Bundan tizim “shleyf” tizimi deyiladi. Parallel ulangan xolda xar bir moslama qabul stantsiyasi bilan ikkita sim orqali ulanadi. Bunday tizim “nur” sistemasi deyiladi. Xar bir nurga ketma-ket xolda uchtagacha moslama ulash mumkin. Аloqaning “shleyf” tizimi yirik sanoat korxonalarida qoʼllaniladi. Yongʼin xqida xabar beruvchi asboblar
Kuchlanish bo’yicha ximoyaviy o’chirish sxemasi
a) yordamchi yerga ulash bilan; b) yerga ulash oʼrniga toʼgʼrilagichli sxema; 1-kuchlanish relesi, 2-magnitli yurgizgich gʼaltagi, 3-yurgizgichni issigʼlik relesi, 4-yordamchi yerga ulash, 5-nazorat knopkasi, 6-toʼgʼrilagichlar
RUD-024 rusumli sizuvchi rele ximoyaviy oʼchirish qurilmasi texnik tavsiflari:
Nominal kuchlanish -380 V;
Nominal tok – 25 А;
Ustavka- 20+ 2А;
Ishga tushish vaqti -0, 025;
Massa -3,8 kg;
Oʼlchamlari- 262x140 x135 (gʼilofda)
tugmali ( odam ishga tushiradi) va avtomatik ravishda ishlaydigan turlarga boʼlinadi.Аvtomatik xabar beruvchi asboblarinig ish printsipiga qarab yorugʼlik nuri, tutun, xarorat taʼsirida ishlaydigan turlari bor. Ular yongʼin paytida ajralib chiqadigan yorugʼlik energiyasini, tutun tufayli oʼzgaradigan yorugʼlik kuchini xamda xarorat oʼzgarishlarini elektr signallariga aylantirib, simlar orqali qabul punktlariga yongʼin chiqqan joy xaqida xabar beradilar, yoki bu signallar avtomatik ravishda oʼt oʼchirish vositalarini ishga tushirib yuboradi.
Xozirgi paytda yongʼin xaqida signal bergichlarning (EPS) koʼplab chizmalari mavjud. Masalan 10 ta nurli optik signal beruvchi asbob TOL-10/100 mikrotelefon ( 7-rasm) orqali gaplashish imkonini beribgina qolmay, oʼt oʼchirish vositalarini xam ishga tushirib yubora oladi. Yongʼin xaqida xabar beruvchi kompleks moslama SKPU-1 yordamida esa tutun, xarorat, ochiq alangalarni qaerda paydo boʼganliginixam bilish mumkin
(8 - rasm).
Yongʼinga qarshi kurashning asosiy shartlaridan biri uni oʼz vaqtida bilish va navbatchi xodimga xabar berishdan iborat.
Yongʼin xakida xabar berishning yuqori samarali vositasi qoʼlda ishlatiladigan va oʼz-oʼzidan ishlab ketadigan elektr yongʼin signalizatsiyasidir. Yongʼin xabarlagichlari qoʼlda ishlatiladigan (tugmali) va oʼz-oʼzidan ishlab ketadigan xillarga ajratiladi.Oʼz-oʼzidan ishlab ketadigan xabarlagichlar esa, oʼz navbatida, yongʼinga olib keluvchi xar qanday hodisalardan taʼsirlanishga qarab turlarga ajratiladi.
Oʼz-oʼzidan ishlab ketadigan yongʼin signalizatsiyasi sistemasi yongʼin xabarlagichlari (datchiklar), aloqa tizimlari va taʼminlash manbaalari oʼrnatilgan qabul stantsiyasi yoki kommutator xonasidan tashkil topadi.Xabarlagichlarning qabul stantsiyasiga ulanish chizmasiga koʼra elektr yongʼin signalizatsiyasi aylanma va bir nuqtadan tarqalgan boʼlishi mumkin. Birinchi chizmada xabarlagichlar simlar vositasida qabul apparati bilan bir liniyaga ketma-ket ulangan boʼladi, ikkinchi chizmada esa
1-korpus 2-yorug’lik ekrani 3-panel 4-yorug’lik nurini ko’rsatkichi
5-mikrotelefon trubkasi
|
| |