O’lchov tок transformatorlarini montaj qilish

O’lchov tок transformatorlarini montaj qilish.
Reja:
1.O’lchov tок transformatorlarini.
2.O’lchov tок transformatorlarini montaj qilish.
1.O’lchov tок transformatorlarini .Ток transformatorlari birlamchi cho‘lg‘amlari bilan tarmoqqa ketma-ket ulana- di. Ikkilamchi cho‘lg‘amlarida zanjiming uzunligiga qarab 1A yoki 5A bo‘ladi. TT lari qisqa tutashuv holatiga yaqin holatda ishlaydi.
Tok transformatorlari tuzilishi bo‘yicha:
Alohida turuvchi;
Joylashtirilgan;
0‘tuvchi TT larga bo‘linadi va ichkariga hamda tashqariga o‘matiladigan holda bajariladi. Ichkariga o‘rnatiladigan TT laming turlari: TKL, TPL, TPOL, TShLP, TPOF, TPF. T-tok transformatori; P-o‘tuvchi; K-katushkali; L-quyma izolatsiyali; F-forfor izolatsiyali; O-bir katushkali.
Tashqariga oЈrnatiladigan: TFN, TFKN. N-tashqariga oЈmatiladigan.
Tok transformatorlar ham ikkitaxatolikka ega: tok bo’yicha
burchak bo’yicha б
atolikiarm kamaytirish uchun magnit o‘zak yuqori sifatli po'latdan tayyorlanadi,
1-r asm. Tok transformatoriga ulanish sxemasi.
cho‘lg‘amlarda maxsus ulash usullarini qo‘llash va magnit oЈzakni sun’iy magnitsizlantirishdan foydalaniladi.
Tok transformatorlari birlamchi tokning kattaligini o‘lchov asboblari va rele uchun eng qulay kattalikkacha (rele himoyasi uchun Inom = 1A, oЈlchov asboblari uchun Inom = 5A) o‘zgartirish, shuningdek, ikkilamchi o‘lchov zanjirlarini birlamchi yuqori kuchlanish zanjirlaridan ajratish va himoya qilish uchun xizmat qiladi.
Tok transformatorlari yopiq magnit 2 (6.36-rasm) hamda ikkita birlamchi 1 va 2-ikkilamchi 3 cho‘lg‘amga ega. Birlamchi cho‘lg‘am o‘lchanayogan tok zanjiriga ketma-ket ulanadi, ikkilamchi cho‘lg‘amga tok o‘tadigan olchov asboblari ulanadi.
%Tok transformatorini nominal transformatsiya koeffitsiyenti quyidagicha tavsiflanadi.
bunda:
Iinom ~ birlamchi nominal tok.
I2nom ~ ikkilamchi nominal tok.
Tok transformatorlarining ikkilamchi nominal tokining qiymati 5A va 1A deb qabul qilingan.
Tok transformatorlarini transformatsiyalash xatoligining qiymati quyidagi ifodadan aniqlanadi.
— Tok transformatorlarining xatoligi uning konstruktiv xususiyatlari, magnit o‘tkazgich kesimlari, magnit oЈtkazgich materialining magnit sindiruvchanligi magnit yoЈlining oЈrtacha uzunligi miqdoriga bogЈliq.
Tok transformatorlari 0,2; 0,5; 1; 3; 10-toifa aniqliklarida ishlab chiqariladi. Transformator tokning xatosini ikkilamchi yuklama va birlamchi tokning nominal tokka karraligiga bogЈliq.
Bu yuklama bilan hisoblaydigan hisoblagichlarda, 1-toifadagilami ham texnik oЈlchovasboblari uchun, 3 va 10 toifadagilami rele muhofazasi uchun ishlatiladi. O'lchov asboblari va relening tok zanjiridagi kichik qarshilikka ega boЈlganligi uchun tok transformatorlari qisqa tutashuv rejimiga yaqin rejimda normal ishlaydi.
2-rasm. Ток transformatorlari va o‘lchov asbob-uskunalarining ulanish sxemalari: a—bir fazaga ulanishi; b—asbob-uskunalarning to‘liq bo‘lmagan yulduzchaga ulanishi; d—asbob-usku- nalarning to‘liq yulduzchaga ulanishi.
bunda p — sim materialining solishtirma qarshiligi. Mis tomirli simlar (p =0.0175) 100 MVt va undan yuqori agregatli kuchli elektr stansiyalarning asosiy va yordamchi asbob-uskunalarining ikkilamchi zanjirida, shuningdek, yuqori kuchlanishi 220 kv va undan yuqori podstansiyalarda qo‘llaniladi. Qolgan hollarda ikkilamchi zanjirlarda alyuminiy tomirli simlar (p =0.283) qo‘llaniladi; this — tok ' transformatorlarining biriktirish sxemasiga bog‘liq bo‘lgan hisoblangan uzunlik (2-rasm).
kuchlanishi 220 kv va undan yuqori podstansiyalarda qo‘llaniladi. Qolgan hollarda ikkilamchi zanjirlarda alyuminiy tomirli simlar (p =0.283) qo‘llaniladi; this — tok ' transformatorlarining biriktirish sxemasiga bog‘liq bo‘lgan hisoblangan uzunlik (2-rasm).
|