Havoni ajratish blogini ishga tushirish

|
Havoni ajratish blogini ishga tushirish
|
bet | 32/54 | Sana | 19.01.2024 | Hajmi | 0,59 Mb. | | #140978 |
Bog'liq «navoiyazot» aj «tasdiqlayman»-fayllar.org12.7.1.6. Havoni ajratish blogini ishga tushirish.
1.6.1 Ishga tushirishdan oldin tayyorgarlik ishlari.
Havo ajratish moslamasini ishga tushirishdan oldin barcha sozlash (ta’mirlash) ishlarini tugallanishi lozim, shu jumladan havo liniyalari, suv quvurlari, bug 'quvurlarini tozalash va ularni yuvish jarayonlarini hisobga olgan holda. Ishga tushirish uchun quyidagi tizimlar va uskunalar tayyorlanishi kerak.
1) Mahsulotni etkazib berishda oqim tezligini o'lchash qurilmalar.
2) Boshqarish va nazorat qilish tizimi.
3) sovutish suvi tizimi.
4) Yuqori va past kuchlanishli elektr ta'minoti tizimi.
5) Havo kompressori C611001 va kuchaytiruvchi havo kompressori C611002.
6) Kriogen suyuqliklar uchun nasos
7) Bosim turbodetondori.
8) DCS tizimi.
9) Suyuqlikni saqlash tizimi.
Bosimli turbodetandorni, suyuqlik quvurini yoqing. Past haroratli zonaga o'rnatilgan saqlash ombori tizimida ketma-ket issiqlik bilan quritishga erishish uchun quruq havodan foydalanadi. Isitish jarayoni uchun avtomatik tarzda molekulyar sitoda o`tgan havo qo`llaniladi,
bu vaqt ichida havo kompressorning boshlang`ich sovutish tizimi, molekulyar sitoni tozalash
jarayoni ishlashi kerak, dastlabki ishga tushirilgandan so'ng, shuningdek, profilaktika ishlaridan bir necha kun o'tgach (profilaktika vaqtida namlik kirib borishi mumkin), harorat ko'tarish amalga oshiriladi.
Haroratning ko'tarilishi talablarga javob berishini tasdiqlash va namlik darajasini tahlil qilish uchun namuna olish nuqtalarini kuzatish kerak: bosimli turbo-kengaytirgichda (sovutgich, drenaj, quvur liniyasi va boshqalar), past haroratli hududlarning asosiy joylashuvi (kondensator-evaporatator, xom argon kondensatori, sof argon kondensatori, barcha distillash ustunlarining pastki qismi), tozalash (shamollatish) uskunalari, shuningdek, drenaj liniyalari, analizatorlar va boshqalar.
Rezervuarlar va yordamchi uskunalar ham qizdirilishi kerak.
Molekulyar sitani nazorat qilish jarayoni allaqachon tugallangan bo'lishi kerak, molekulyar sita tizimi ichidagi klapanlarning joylashishi to'g'ri bo'lishi kerak, molekulyar sito tizimi uchun barcha tekshiruvlar bajarilgan bo‘lishi kerak, va tizimni ishga tushirishga shay holatda bo‘ilishi lozim.
1.6.1 Klapan va Nazorat qurilmalarining holati.
Dastlabki ishga tushirishdan oldin klapanlar va regulyatorlar quyidagi holatda bo'lishi kerak:
1) Regulyatorli klapan, saqlagichli klapan, chiqarib yuboruvchi kpalanlar yopiq holda.
2) Texnologik ob'ektlar va kommunal tizim ob'ektlarning (shamollatuvchi, mahkamlangan va isitish quvurlari) klapanlari yopiladi.
3) Molekulyar sita ishlagandan so'ng, havo NO‘AvaAsi klapanlari yopiq bo'lishi kerak.
4) Zavod tarmog'idan havo NO‘AvaAsi klapanlarini oching.
5) Aylanma sovutish suvi quvurining valfi ochiq.
6) Dastlabki sovutish tizimi ishga tayyor.
7) Barcha texnologik zavod drenajlari, shu jumladan quvurlar, kirish va chiqish klapanlari yopiq.
8) Ishga tushirish davrida barcha tiqinlar demontaj qilinishi kerak.
9) NO‘AvaA tizimining barcha yopish (to‘xtatish) klapanlari ochiqligini tekshiring, analizator quvurlaridagi klapanlar yopiq bo'lishi kerak.
10) Sovutgichning kirish klapani 611HV06002 yopiq holatda bo'lishi kerak.
11) V06001 tozalovchi sovutish moslamasining havo klapani yopiq bo'lishi kerak.
12) V05013 havo isitish liniyasi klapani yopiq bo'lishi kerak.
13) Avtomatik tozalash quvur liniyasi klapani V03005 yopiq bo'lishi kerak.
14) V05006 havo NO‘AvaA quvuri klapani yopiq bo'lishi kerak.
15) Sovutgichni shamollatish uchun zichlovchi klapanlar mahkam yopiq bo'lishi kerak.
Tizim ichidagi kontrollerlar qo'l boshqaruvi rejimda bo'lishi kerak, agar boshqacha shart bo'lmasa, nazorat klapanlari bir tekisda yopiq bo'lishi lozim.
Molekulyar sita tizimi qo'lda boshqarish rejimda, ikkinchisi esa isitish bosqichida bo'lishi kerak.
Barcha jihozlarga nisbatan tayyorgarlik ishlari ishlab chiqaruvchining talablari asosida amalga oshirilishi kerak. (xom havo kompressori, kuchaytiruvchi havo kompressori, turbodetandor kengaytirgich, suv nasosi, suv sovutish moslamasi, kriogen blok va boshqalar)
|
| |