Янги ўҚув материалини слайдли тақдимоти

|
Янги ўҚув материалини слайдли тақдимоти
|
Sana | 28.05.2024 | Hajmi | 5,52 Mb. | | #256189 |
Bog'liq 4-dars
Зубило
Крецмейсел
Ўйгич
Слайд – 1
Кесиш асбобини чархлаш
Слайд – 2
5Илова
ЯНГИ ЎҚУВ МАТЕРИАЛИНИ СЛАЙДЛИ ТАҚДИМОТИ
Слайд-3
Слайд-4
Слайд – 5
Слайд – 6
Слайд – 7
Ustaxonaning elektr jihozlarini hisoblash. Metall kesish dastgohining elektr ta'minoti va elektr jihozlari. Shoshilinch oqimlarni hisoblash Metall kesish dastgohlari metall bo'shliqlarni kesish asboblari bilan mexanik qayta ishlash uchun mo'ljallangan. Metall kesish dastgohlarining maqsadi ishlov beriladigan yuzaning kerakli aniqligi va sifati bilan berilgan shakl va o'lchamdagi qismlarni olishdir. Mashinalarda ishlov beriladigan qismlar nafaqat metalldan, balki boshqa materiallardan ham qayta ishlanadi, shuning uchun "metall kesish mashinasi" atamasi shartli hisoblanadi. Amalga oshirilgan ishlar turi bo'yicha metall kesuvchi dastgohlar guruhlarga bo'linadi, ularning har biri umumiy texnologik xususiyatlari va konstruktiv xususiyatlari bilan birlashtirilgan turlarga bo'linadi. Metall kesish dastgohlari metall bo'shliqlarni ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan asbob-uskunalarning butun sinfini ifodalaydi: burg'ulash dastgohlari, stanoklar va boshqalar. Masalan, 16D20 rusumli vintni kesish stanogining elektr jihozlarini hisoblab chiqamiz va tanlaymiz. Torna dastgohlari inqilob tanasi shaklidagi qismlarni ishlab chiqarish va qayta ishlash uchun mo'ljallangan. Ular silindrsimon, konussimon, shaklli sirtlarni qayta ishlash, uchlarini kesish, shuningdek, teshiklarni burg'ulash va raybalash, iplarni kesish va boshqa operatsiyalar uchun ishlatiladi. 2.1 Do'kon tarmog'i uchun oqim va kuchlanish qiymatining turini tanlash Quvvat uchun elektr tarmoqlari sanoat korxonalari asosan uch fazali o'zgaruvchan tokdan foydalanadilar. Texnologik jarayon shartlariga (batareyalarni zaryadlash, galvanik vannalar va magnitli jadvallarni quvvatlantirish), shuningdek tezlikni tekis tartibga solish uchun zarur bo'lgan hollarda, to'g'ri tokni ishlatish tavsiya etiladi. elektr motorlar. Agar to'g'ridan-to'g'ri tokni ishlatish zarurati texnik va iqtisodiy hisob-kitoblardan kelib chiqmasa, elektr jihozlarini elektr bilan ta'minlash uchun uch fazali o'zgaruvchan tok ishlatiladi. Voltajni tanlashda quvvatni, elektr qabul qiluvchilarning sonini va joylashishini, ularni birgalikda quvvat bilan ta'minlash imkoniyatlarini, shuningdek ishlab chiqarishning texnologik xususiyatlarini hisobga olish kerak. To'g'ridan-to'g'ri energiya iste'molchilarini quvvatlantirish uchun kuchlanishni tanlashda siz quyidagi qoidalarga e'tibor berishingiz kerak: 1) Sanoat korxonalarida elektr energiyasini taqsimlash uchun ishlatiladigan nominal kuchlanish 10; 6; 0,66; 0.38; 0,22 kV; 2) 1 kV dan yuqori kuchlanishni faqat 1 kV dan yuqori kuchlanishda ishlaydigan maxsus elektr jihozlari o'rnatilgan bo'lsa, energiya taqsimlashning eng past bosqichida ishlatish tavsiya etiladi; 3) Agar kerakli quvvatdagi motorlar bir nechta kuchlanish uchun ishlab chiqarilgan bo'lsa, u holda kuchlanishni tanlash masalasi variantlarni texnik va iqtisodiy taqqoslash orqali hal qilinishi kerak; 4) Agar 1 kV dan yuqori kuchlanishni ishlatish texnik zaruriyatdan kelib chiqmasa, 380 va 660 V kuchlanishni ishlatish variantlarini ko'rib chiqish kerak.Quvvat iste'molchilarini quvvatlantirish uchun past kuchlanishlardan foydalanish iqtisodiy jihatdan asoslanmagan; 6) 660 V kuchlanishdan foydalanganda elektr energiyasining yo'qotilishi va rangli metallar iste'moli kamayadi, ustaxona podstansiyalarining ishlash diapazoni oshadi, foydalaniladigan transformatorlarning birlik quvvati oshadi va buning natijasida podstansiyalar soni kamayadi; va energiya taqsimotining eng yuqori bosqichida elektr ta'minoti sxemasi soddalashtirilgan. 660 V kuchlanishning kamchiliklari yorug'lik tarmog'i va umumiy iste'molchilarni umumiy transformatorlardan elektr energiyasini iste'mol qilishning mumkin emasligi, shuningdek 660 V kuchlanishli kam quvvatli elektr motorlarining yo'qligi, chunki hozirda bunday elektr motorlar bizning sanoat tomonidan ishlab chiqarilmagan; 7) Kam quvvatli elektr qabul qiluvchilar ustun bo'lgan korxonalarda 380/220 V kuchlanishdan foydalanish foydaliroq (agar boshqa kuchlanishdan foydalanishning maqsadga muvofiqligi isbotlanmagan bo'lsa); 8) DC tarmoqlarining kuchlanishi ta'minlangan elektr qabul qiluvchilarning kuchlanishi, konvertatsiya qiluvchi qurilmalarning kuchi, ularning elektr yuklari markazidan masofasi, shuningdek atrof -muhit sharoitlari bilan belgilanadi. Elektron boshqaruv va signalizatsiya sxemalari transformatordan quvvatlanishi kerak. Transformator bilan ishlaydigan AC boshqaruv davrlari uchun quyidagi kuchlanish qiymatlari tavsiya etiladi: 1) 24 yoki 48V, 50 va 60 Gts; 2) 110V, 50Hz yoki 115V, 60Hz; 3) 220V, 50Hz yoki 230V, 60Hz. Doimiy tok nazorat qilish davrlari uchun tavsiya etilgan kuchlanish: 24, 48, 110, 220, 250V. Bunday kuchlanish uchun mo'ljallangan elektron sxemalar va qurilmalarning boshqa past kuchlanish qiymatlaridan foydalanishga ruxsat beriladi. Har qanday boshqaruv sxemasidagi topraklama nosozligi mashinaning kutilmaganda ishga tushishiga, xavfli mashinaning harakatlanishiga yoki uning yopilishiga to'sqinlik qilmasligi kerak. Boshqarish sxemasi shunday tuzilgan bo'lishi kerakki, agar vaqt tugagan bo'lsa, avval ikkala tugmani qo'yib yuborish kerak, so'ngra tsiklni boshlash uchun yana bosish kerak. Tekshirish sxemasiga ulanmagan uzatish sxemasini 24V AC yoki DC ga ulash tavsiya etiladi. Bunday holda, lampalar 24V dan 28V gacha bo'lgan kuchlanish uchun ishlatiladi. Agar individual transformator ishlatilsa, u holda 6V yoki 24V lampalar ishlatiladi. Bunday holda, signalizatsiya davri boshqaruv pallasiga ulanishi mumkin. Torna stanoklarini mahalliy yoritish uchun lyuminestsent lampalardan foydalanish taqiqlanadi. Pastga tushiruvchi transformator orqali ulangan 36V kuchlanish uchun eng ko'p ishlatiladigan akkor lampalar. 36 V dan yuqori kuchlanishli mahalliy yoritishni ishlatmang. 16D20 rusumli, aniqligi oshib ketadigan universal vintli torna uchun eng mos parametrlar: Elektr ta'minoti: kuchlanish 380V, oqim turi - o'zgaruvchan, chastotasi 50 Gts; Tekshirish davri: kuchlanish 110V, oqim turi - o'zgaruvchan; Mahalliy yoritish: kuchlanish 24 V. KIRISH "Elektr ta'minoti va elektr jihozlari" bo'limining maqsadi sanoat korxonasi»Yakuniy malakaviy ish - bu elektrotexnika, elektr mashinalar, elektr haydovchi va sanoat korxonalarini elektr ta'minoti bo'yicha nazariy bilimlarni tizimlashtirish, kengaytirish va mustahkamlash, shuningdek, bo'lajak mutaxassis uchun zarur bo'lgan muammolarni hal qilish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni egallash. Sanoat korxonasining elektr ta'minoti tizimi iste'molchilarni elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlashni ta'minlashi kerak, shu bilan birga samaradorlik, ishonchlilik, xavfsizlik, elektr energiyasi sifati, zaxiraning mavjudligi va h.k. Zamonaviy elektr jihozlarini tanlash, nazorat qilish sxemasini ishlab chiqish, elektr qabul qiluvchilarni himoya qilish, avtomatlashtirish, signalizatsiya qilish, ilg'or texnik echimlardan foydalangan holda ustaxona va (yoki) butun korxona uchun elektr ta'minoti sxemasini ishlab chiqish bo'limning vazifasidir. Yakuniy malakaviy ishning "Sanoat korxonasining elektr ta'minoti va elektr jihozlari". Yakuniy malakaviy ishning "Sanoat korxonasining elektr ta'minoti va elektr jihozlari" bo'limi quyidagi masalalarni ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi: 5) 10 / 0,4 kV kuchlanishli do'kon transformatorlarining soni va turini tanlang; 6) 0,4 kV tarmoq va 10 kV tarmoqning kommutatsiya uskunasini tanlash; 7) elektr ta'minoti tarmog'ini qurish xarajatlarini hisoblash; 8) TP topraklama halqasini hisoblash; 9) izolyatsiya qilingan avtobus tizimlarining qo'llanilishi va ishlashini ko'rib chiqing.
|
| |