Ikkilamchi qurilmalarning belgilanishi

|
Ikkilamchi qurilmalarning belgilanishi
|
bet | 44/96 | Sana | 22.06.2024 | Hajmi | 10,46 Mb. | | #265084 |
Bog'liq ASLUS javoblar3. Ikkilamchi qurilmalarning belgilanishi.
13.ye – rasmda R – ro‘yxatga olish va 1 – S harf uzatma tezligida shitga joylashtirilgan taxogeneratorni ikkilamchi qurilmani belgilanishi uchun o‘zgartkich ko‘rsatilgan.Diqqat e’tibor qaratib ammo qanday muhim mazmun borligi nafaqat harfi bilan balki va uning joyiga belgilanishida. Hamma oldingi hollarda S harf 2 – yoki 3 – joyni egallaydi.Aniq tashqil qilish ko‘rsatilgan qurilmada kantaktlangan. Egallagan birinchi joy holatiga qaraymiz. S harf tezlikni belgilaydi. Oxirgi pastgi belgilashda yozilgan n – harf – aylanish chastotasi. 13.j – rasmda ko‘rsatilgan katta guruhli qurilmalar belgilanishi uchun har – xil uncha farqi bo‘lmagan birinchi (1 – U harf)
Aniqlashtirilgan o‘zgaruvchi miqdorlar funksiya bilan berilgan. Belgilash shuni ko‘rsatadiki o‘zgaruchi miqdorlar funksiyadagi sarf va bosim hisoblanadi. Bunda sarf birinchi yoziladi. Demak bu difmanometr
4. Funksional sxemalarni bajarishga misollar
Texnologik obekt parametrlarini nazorat qilish va rostlash usullari boshqa maxsus kurslarda o‘zlashtirish rejalashtirilganini e’tiborga olib faqat tipoviy funksional sxemalarni jadvalda (5,6 - jadval) keltirdik.
5-jadval Avtomatlashtirish vositalarini funksional sxemalarda shartli ifodalashga misollar
№
t/b
|
Avtomatlashtirish vositasi
|
Ifodalash
|
|
Joyiga o‘rnatilgan, haroratni o‘lchovchi
birlamchi o‘zgartkich (sezgir element);
misol: termopara, qarshilik termometri,manometrik termometrning termoballoni va shu kabilar
|
|
|
Shchitda o‘rnatilgan, haroratni o‘lchovchi va ko‘rsatuvchi asbob; misol: suyuqlik termometri, manometrik termometr va sh.k.
|
|
|
Shchitga o‘rnatilgan, ko‘rsatuvchi, haroratni o‘lchash asbobi; misol: millivoltmetr, potensiometr, avtomatik ko‘prik va sh.k.
|
|
|
Joyiga o‘rnatilgan, masofaga uzatuvchi, haroratni o‘lchovchi shkalasiz asbob; misol: shkalasiz, pnevmatik yoki elektr chiqishli manometrik termometr.
|
|
|
Shchitga o‘rnatilgan, bir nuqtali, qayd qiluvchi haroratni o‘lchash asbobi; misol: qayd qiluvchi potensiometr, logometr, millivoltmetr, ko‘prik va shu kabilar.
|
|
|
Shchitga o‘rnatilgan, avtomatik aylanib chiquvchi moslamali, qayd qiluvchi haroratni o‘lchash asbobi; misol: ko‘p nuqtali qayd qiluvchi potensiometr, ko‘prik va sh.k.
|
|
|
Shchitga o‘rnatilgan, qayd qiluvchi, rostlovchi haroratni o‘lchash asbobi; misol: qayd qiluvchi, rostlovchi potetsiometr, ko‘prik va sh.k.
|
|
|
Shchitda o‘rnatilgan, shkalasiz harorat rostligichi; misol: dilatometrik harorat rostlagichi va sh.k.
|
|
|
Shchitga o‘rnatilgan, ko‘rsatuvchi, rostlovchi, boshqarish stansiyali haroratni o‘lchash komplekti; misol: ikkilamchi asbob PV10.1E va rostlash bloki PR3.31.
|
|
|
Shchitda o‘rnatilgan, shkalasiz, kontakt qurilmali haroratni o‘lchash asbobi; misol: harorat relesi.
|
|
|
Shchitga o‘rnatilgan, masofadan boshqarishning baypas paneli;
|
|
|
Joyida o‘rnatilgan qayta ulagich;
|
|
|
Shchitga o‘rnatilgan, ko‘rsatuvchi kontakt qurilmali sath o‘lchash asbobi; misol: signal qurilmali, ko‘rsatuvchi ikkilamchi asbob; H va L harflari yuqori va quyi sath signallashini bildiradi.
|
|
|
Joyiga o‘rnatilgan, ko‘rsatuvchi, mahsulot sifatini o‘lchovchi asbob; misol: kislorod miqdorini ko‘rsatuvchi gazoanalizator.
|
|
|
Joyiga o‘rnatilgan, jarayonni vaqtli dastur bo‘yicha boshqaruvchi asbob; misol: burug‘li elektropnevmatik asbob(KEP).
|
|
|
Shchitga o‘rnatilgan signal o‘zgartkichi; kirish va chiqish signallari elektrli; misol: termoparadagi elektr yurituvchi kuchni doimiy tokli signalga aylantiruvchi o‘zgartkich.
|
|
|
Elektr dvigatellarni boshqaruvchi ishga tushirish apparaturasi; misol: magnitli ishga tushirgich.
|
|
|
Shchitga o‘rnatilgan, qo‘lda masofadan boshqarish apparaturasi (dvigatellarni ulash-o‘zish; rostlagich topshirig‘ini o‘zgartirish);
|
|
|
Shchitga o‘rnatilgan boshqarish kaliti;
Shchitga o‘rnatilgan, signallash qurilmali masofadan qo‘lda boshqarish apparaturasi; misol: chiziqli tugma, yoritilgan boshqarish kaliti.
|
|
6- jadval Nazorat va rostlash parametrlarining funksional sxemasiga misollar
№ t/b
|
Sxemaning nomi (o‘qilishi)
|
Ifodalanishi
|
1
|
2
|
3
|
|
Moda (gaz, bug‘, suyuqlik) sarfini o‘lchash.
Vositalar komplekti:
Poz.1-1-toraytirish qurilmasi (DK6-50);
Poz.1-2-differensial manometr (masalan 13DD11);
Poz.1-3-ikkilamchi asbob (PV4.2E)
|
|
|
Truboprovoddagi gaz bosimini o‘lchash.
Vositalar komplekti:
Poz.2-1-bosim o‘zgartkichi (13DI13)
Poz.2-2-ikkilamchi asbob (PV4.2E)
|
|
|
Haroratni o‘lchash.
Vositalar komplekti:
Poz.3-1-termopara (TXK-0515);
Poz.3-2-elektron potensiometri
|
|
|
(KSP-3)
Sarfni rostlash.
Vositalar komplekti:
Poz.4-1-toraytirish qurilmasi (DK6-50);
Poz.4-2-difmanometr (13DD11)
Poz.4-3-boshqarish stansiyali ikkilamchi asbob (PV10.1E)
Poz.4-4-rostlash bloki (PR3.31)
Poz.4-5-membranali ijro mexanizmi (25ch.30nj).
|
|
|
Modda haroratsini rostlash.
Vositalar komplekti:
Poz.1a-termopara (TXK-0515);
Poz.1b-pnevmatik rostlagichli potensiometr (KSP-3, mod.1800);
Poz.1v-boshqarish paneli (PP12.2)
Poz.1g-membranali ijro mexanizmi (25ch30nj);
|
|
|
Ko‘p konturli sathni rostlash (sarf bo‘yicha korreksiya kiritib).
Vositalar komplekti:
Poz.1a-toraytirish qurilmasi (DK6-50);
Poz.1b-difmanometr (13DD11);
Poz.1v,2b-ikkilamchi asbob (PV10.1E);
Poz.1g,2v-rostlash bloklari (PR3.31);
Poz.2a-sath o‘zgartkichi (13UB08);
Poz.2d - membranali ijro mexanizmi (25ch30nj);
Poz.2g -qayta ulagich.
|
|
|
Elektrodvigatelni ikki joydan boshqarish.
Vositalar komplekti:
Poz.8-1, 8-3-boshqarish tugmalari (KU123-12);
Poz.8-2-qayta ulagich(UP);
Poz.8-4-magnitli ishga tushirgich (PME-122).
|
|
Avtomatlashtirish sistemalarining trubali o’tkazishlar chizmalarini loyihalash. Trubali o’tkazishlarning vazifasi va tasnifi umumiy talablar. Trubali o’tkazish usullarini tanlash, trubalarni va armaturalarni tanlash.
11 – ma’ruza.
Avtomatlashtirish sistemalarining trubali o’tkazishlar chizmalarini loyihalash
|
| |