-amaliy mashg‘ulot - 1-mavzu Izolyatsion shtangalarning tuzilishi va ishlash prinsipi. Yerda uzilib yotgan simga...

|
1-mavzu Izolyatsion shtangalarning tuzilishi va ishlash prinsipi. Yerda uzilib yotgan simga tegib ketish havfini baholash
|
bet | 25/37 | Sana | 20.09.2024 | Hajmi | 3,15 Mb. | | #271814 |
Bog'liq ЭХ амалий13-amaliy mashg‘ulot
KUChLANISh OSTIDA BO‘LGAN ELEKTR USKUNALARDA SODIR BO‘LGAN YoNG‘INNI O‘ChIRIShDA QO‘LLANILADIGAN VOSITALAR
Birlamchi yong‘inga qarshi vositalarning tuzilishi va samaradorligini, shuning dek ulardan foydalanish tartibini bilish iishlab chiqarish ob’ektlarida va transportda yong‘inlarni o‘chirishda alohida ahamiyatga ega, ularning ta’minlanganlik darajasi murakkab texnologik uskunalar va binolar va inshootlarning cheklangan maydoniga egaligi, yong‘inga xavfli materiallar bilan ta’minlanishi yong‘indan himoya vositalaridan majburiy foydalanish zarurligini belgilaydi.
Ishlab chiqarish, ma’muriy, yordamchi va omborxona binolari, inshootlari va xonalari, shuningdek ochiq ishlab chiqarish maydonchalari yoki joylari sanoat yong‘in xavfsizligi qoidalari bilan belgilangan amaldagi standartlarga muvofiq boshlang‘ich yong‘inga qarshi uskunalar bilan ta’minlanishi kerak.
Birlamchi yong‘inni o‘chirish vositalariga barcha turdagi ko‘chma va ko‘chma yong‘inga qarshi vositalar, o‘t o‘chirish moslamalari, kukunli o‘t o‘chirish vositalari to‘ldirilgan yashiklar (qum, perlit va boshqalar), shuningdek yong‘inga chidamli matolar (asbest mato, kigiz va boshqalar) kiradi.
Boshlang‘ich yong‘inga qarshi vositalar osongina kirish mumkin bo‘lgan joylarda joylashgan bo‘lishi kerak va xodimlarni binolardan evakuatsiya qilishda to‘siq va boshqa halaqit beruvchi jihozlar bo‘lmasligi kerak.
Amaldagi o‘t o‘chirgichlar qo‘llanilishi bo‘yicha, yong‘inga qarshi vositalar quyidagilarga bo‘linadi.
- suvli (0V);
- Kukunli (OP);
- Ko‘pikli,(P)
Gazli o‘t o‘chirish vositalari quyidagilarga bo‘linadi:
a) Karbonat angidrid (OU);
b) freon (OX); kombinatsiyalangan.
Yong‘in o‘chirgichlari dastlabki bosqichda yonish markazlarini o‘chirish uchun, shuningdek kichik tuzilmalar, mashina va mexanizmlarni yong‘indan himoya qilish uchun mo‘ljallangan. Gaz kompressor stansiyalarida eng ko‘p tarqalgani gaz va kukunli o‘t o‘chirgichlar.
|
Kukunli yong‘inga qarshi vositalar (OP) qattiq, suyuq va gazsimon moddalarning (ishlatilgan söndürme kukunining markasiga qarab), shuningdek 1 kV (1000 V) kuchlanish ostida bo‘lgan elektr uskunalaridagi yong‘inlarni o‘chirish uchun mo‘ljallangan. Ko‘chma yong‘in o‘chirgichlarning OP-50 (Z) ishlash prinsipi, yong‘inga qarshi kukunni idishdagi siqilgan havoga asoslangan. Yong‘in o‘chirish moslamasini ishga tushirish uchun quyidagilarni bajariladi:.
|
yong‘in o‘chirgichning zaryadlanganligiga ishonch hosil qiling (bosim sensori qarang); yong‘in o‘chirgichini yong‘in joyiga 5-8 metr masofaga olib boring va (yonish va issiqlik chiqishi hajmiga qarab) tik holatda o‘rnating; kukun ta’minot shlangini burish va burmalarsiz yechib olingg va yotqizing; saqlagichni chiqarib oling va qulflash boshining dastagini 180 gradusgaga aylantiring; Olovni chang buluti bilan ko‘proq qamrab olish uchun chiqish valfini oching, zigzag harakatlarida kukun oqimini olov maydoniga yo‘naltiring.
Yong‘inni shamol tomondan o‘chiriladi. Olovni o‘chirishda ut o‘chirgich klapanini bir necha marta berkitib ochishga yo‘l qo‘yiladi.
|
|
|
O‘t o‘chirgichning ishlash prinsipi
O‘t o‘chirgich OP-10 (Z) OP-50 (Z) ga o‘xshaydi.O‘t o‘chirish tugaganidan so‘ng, o‘t o‘chirgich klapani ochilishi hisobiga bosimi kamayadi.
Yong‘inni kukunli yong‘in o‘chirgichlari bilan o‘chirganda, asboblar yoki qurilish inshootlarining isitiladigan elementlarini sovutish uchun qo‘shimcha choralar ko‘rish kerak.
|
|
Karbonat angidridli yong‘inga qarshi vositalar (OU) turli xil moddalar va materiallarning, shuningdek, 10 kV (10000 V) kuchlanishdagi elektr inshootlari, kabellar va simlarning yong‘inini o‘chirish uchun mo‘ljallangan.
|
Karbonat angidridli olov o‘chirgichlarinin zaryadlari yuqori bosim ostida, shuning uchun hajmlar xavfsizlik membranalari bilan jihozlangan va karbonat angidrid bilan to‘ldirishga 75% gacha ruxsat beriladi.
OU-2, OU-5, OU-8 va OU-10 qo‘lda karbonat angidridli o‘t o‘chirish vositalarini ishga tushirish uchun quyidagilar zarur:
1. O‘t o‘chirgichning ko‘tarib yurish uchun mo‘ljallangan dastasidan foydalanib, o‘t uchirgichni yong‘in joyiga olib boring.
2. O‘t o‘chirgich karnayini yonish markaziga yo‘naltiring, o‘chirish va ishga tushirish moslamasini (vana yoki tutqich) oching. To‘xtatish va ishga tushirish moslamasi karbonat angidrid gazini yong‘in joyiga yetkazib berishni va to‘xtatishni ta’milaydi.
Barcha turdagi karbonat angidrid yong‘in o‘chirgichlari bilan ishlaganda karnayni himoyalanmagan qo‘l bilan ushlab turish taqiqlanadi, chunki karbonat angidrid chiqib ketganda, minus 80 ° C haroratda qorga o‘xshash massa hosil bo‘ladi. OU yong‘inga qarshi vositalaridan foydalanganda shuni yodda tutish kerakki, yuqori konsentratsiyadagi karbonat angidrid xonaning zaharlanishiga olib kelishi mumkin. Karbonat angidrid yong‘in o‘chirgichlaridan foydalangandan keyin kichik xonalarni ventilyatsiya qilish kerak.
Sinov savollari:
1.Birlamchi o‘t o‘chirish jihoz va vositalari deganda nimani tushunasiz?
2. Dastaki o‘t o‘chirgichlar qanday turlarga bo‘linadi?
3.Elektr jihozlari bilan bog‘liq yong‘inda qaysi turdagi o‘t o‘chirish vositalaridan foydalaniladi?
4.Kukunli dastaki o‘t o‘chirgichni ishga tushirish tartibini tushuntirib bering?
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
1-mavzu Izolyatsion shtangalarning tuzilishi va ishlash prinsipi. Yerda uzilib yotgan simga tegib ketish havfini baholash
|