Nazorat va boshqarish ob’ektlari ro‘yhati va texnik tavsifi

Nazorat va boshqarish ob’ektlari ro‘yhati va texnik tavsifi
|
Nazotar qiluvchi xodim
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
C611005 pozitsiyasida bo‘lgan sovuq suv agregatining chiqish qismidagi chiquvchi aylanma suv harorati
|
611TG
02101
|
°C
|
40
|
Ko‘rsatuvchi Joyida
|
Bimetalli termometr
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismi uzunligi: 200 mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
T611001 pozitsiyasida bo‘lgan havoni sovutish kolonnasining kirish qishmidagi havo harorati
|
611TI
02001
|
°C
|
105
|
Ko‘rsatuvchi Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷
musbat 150)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611001 pozitsiyasida bo‘lgan havoni sovutish kolonnasining chiqish qismidagi havoning harorati.
Maksimal harorat bo‘yicha signalizatsiyasi
|
611TIAH
02002
|
°C
°C
|
12
14
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiyasi Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷ musbat 150)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611002 pozitsiyasida bo‘lgan suvni sovutish kolonnasining kirish qismidagi aylanma suvning harorati
|
611TI
02003
|
°C
|
30
|
Ko‘rsatuvchi Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷
musbat 150)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611002 pozitsiyasida bo‘lgan suvni sovutish kolonnasining chiqish qismidagi aylanma suvning harorati
Minimal harorat bo‘yicha signalizatsiyasi
Maksimal harorat bo‘yicha signalizatsiyasi
|
611TIAHL
02004
|
°C
°C
°C
|
12
10
14
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiyasi Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷
musbat 150)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611001 pozitsiyasida bo‘lgan havoni sovutish kolonnasining kirish
Qismidagi sovutilgan suv harorati
Maksimal harorat bo‘yicha signalizatsiyasi
|
611TIAH
02005
|
°C
°C
|
10,5
13
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiyasi Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷
musbat 150)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Harorat:
-D611001A pozitsiyasida bo‘lgan molekulyar sito saqlovchi adsorberning kirish qismidagi havo harorati
-D611001A pozitsiyasida bo‘lgan molekulyar sito saqlovchi adsorberning kirish qismidagi
atmosferaga tashlanadigan azot harorati
|
611TI
03001A
|
°C
°C
|
12
180
|
Ko‘rsatuvchi Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷
musbat 150)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
-D611001B pozitsiyasida bo‘lgan molekulyar sito saqlovchi adsorberning kirish qismidagi havo harorati
-D611001B pozitsiyasida bo‘lgan molekulyar sito saqlovchi adsorberning kirish qismidagi
atmosferaga tashlanadigan azot harorati
|
611TI
03001B
|
°C
°C
|
12
180
|
Ko‘rsatuvchi Joyida
MBPdagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷
musbat 250)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Harorat:
-D611001A pozitsiyasida bo‘lgan molekulyar sito saqlovchi adsorberning kirish qismidagi havo harorati
-D611001A pozitsiyasida bo‘lgan molekulyar sito saqlovchi adsorberning kirish qismidagi
atmosferaga tashlanadigan azot harorati
|
611TI
03002A
|
°C
°C
|
19
230
|
Ko‘rsatuvchi Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷
musbat 250)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Harorat:
-D611001B pozitsiyasida bo‘lgan molekulyar sito saqlovchi adsorberning kirish qismidagi havo harorati
-D611001B pozitsiyasida bo‘lgan molekulyar sito saqlovchi adsorberning kirish qismidagi harorati
Atmosferaga tashlanadigan azot
|
611TI
03002B
|
°C
°C
|
12
180
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷
musbat 250)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
EH611001A pozitsiyasida bo‘lgan elektr qizdirgichning chiqish qismidagi tozalanmagan azot va havoning haroratini boshqarish:
maksimal harorat bo‘yicha blokirovka.
EH611001A bo‘lgan elektr qizdirgichni to‘xtatadi.
|
611TISHH
03003A
|
°C
°C
|
180 dan ko`p emas
180
|
Ko‘rsatuvchi
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100 (manfiy 30 ÷ musbat 250)°C
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷
musbat 250)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
EH611001B pozitsiyasidabo‘lgan elektr qizdirgichning chiqish qismidagi
tozalanmagan azot va
havoning haroratini boshqarish:
maksimal harorat bo‘yicha blokirovka.
EH611001B bo‘lgan elektr qizdirgichni to‘xtatadi.
|
611TISHH
03003B
|
°C
°C
|
180 dan ko`p emas
180
|
Ko‘rsatuvchi
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100 (manfiy 30 ÷ musbat 250)°C
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷
musbat 250)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
EH611001C pozitsiyasida bo‘lgan elektr qizdirgichning chiqish qismidagi tozalanmagan azot va havoning haroratini boshqarish:
maksimal harorat bo‘yicha blokirovka.
EH611001C bo‘lgan elektr qizdirgichni to‘xtatadi.
|
611TISHH
03003C
|
°C
°C
|
180 dan ko`p emas
180
|
Ko‘rsatuvchi
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100 (manfiy 30 ÷ musbat 250)°C
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷
musbat 250)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
EH611001A/B/C pozitsiyasida bo‘lgan elektr qizdirgichlarning chiqish qismidagi tozalanmagan azot va havoning harorati
|
611TI
03004
|
°C
|
180
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100 (manfiy 30 ÷ musbat 250)°C
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷
musbat 250)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
C611002 pozitsiyasida bo‘lgan havo kompresso- rining chiqish qismidagi havoning harorati:
maksimal harorat bo‘yicha signalizatsiyasi
611FICAHL-04001ga
impuls.
|
611TIAH
04001
|
°C
°C
|
40 dan ko`p emas
40
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiyasi Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100 (manfiy 30 ÷ musbat 200)
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷
musbat 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611401A pozitsiyasida bo‘lgan detander moy sovutgichning chiqish qismidagi chiquvchi aylanma suv harorati
|
611TG
05101A
|
°C
|
40
|
Ko‘rsatuvchi Joyida
|
Bimetalli termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismi uzunligi: 180 mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
C611006A pozitsiyasida bo‘lgan turbo detanderning kirish qismidagi havoning harorati.
611FIC-05001A ga impuls.
|
611TI
05001A
|
°C
|
19
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100 (manfiy 30 ÷ musbat 200)
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷
musbat100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611401B pozitsiyasida bo‘lgan detander moy sovutgichning chiqish qismidagi chiquvchi aylanma suv harorati
|
611TG
05101B
|
°C
|
40
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetalli termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismi uzunligi: 180 mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
C611006B pozitsiyasida bo‘lgan turbodetanderning kirish qismidagi havoning harorati.
611FIC-05001B ga impuls.
|
611TI
05001B
|
°C
|
19
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100 (manfiy 30 ÷ musbat 200)
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷
musbat 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611005A pozitsiyasida bo‘lgan detander sovutgichning chiqish qismidagi chiquvchi aylanma suv harorati
|
611TG
05102A
|
°C
|
40
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetalli termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismi uzunligi: 180 mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
C611006A pozitsiyasida bo‘lgan turbodetanderning chiqish qismidan E611005A ga kirish qismidagi
havoning harorati
maksimal harorat bo‘yicha
signalizatsiyasi
|
611TIAH
05002A
|
°C
°C
|
70 dan ko`p emas
70
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiyasi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100 (manfiy 30 ÷ musbat 200)
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷
musbat100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611005B pozitsiyasida bo‘lgan detander sovutgichning chiqish qismidagi chiquvchi aylanma suv harorati
|
611TG
05102B
|
°C
|
40
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetalli ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismi uzunligi: 180 mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
C611006B pozitsiyasida bo‘lgan turbodetanderning chiqish qismidan E611005B ga kirish qismidagi
havoning harorati
maksimal harorat bo‘yicha signalizatsiyasi
|
611TIAH
05002B
|
°C
°C
|
70 dan ko`p emas
70
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiyasi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100 (manfiy 30 ÷ musbat 200)
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷
musbat 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611005A pozitsiyasida bo‘lgan detander sovutgichning chiqish qismidagi havo harorati.
Maksimal harorat bo‘yicha signalizatsiyasi
|
611TIAH
05003A
|
°C
°C
|
40 dan ko`p emas
40
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiyasi Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100 (manfiy 30 ÷ musbat 200)
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷
musbat 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611005B pozitsiyasida bo‘lgan detander sovutgichning chiqish qismidagi havo harorati.
maksimal harorat bo‘yicha signalizatsiyasi
|
611TIAH
05003B
|
°C
°C
|
40 dan ko`p emas
40
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiyasi Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100 (manfiy 30 ÷ musbat 200)
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷
musbat 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Detanderning oldingi F611001A pozitsiyasida bo‘lgan filtrining chiqish qismidan Tartib raqami C611006A bo‘lgan turbodetanderga kirish qismidagi havoning harorati
|
611TI
05004A
|
°C
|
manfiy 108
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100 (manfiy 200 ÷ musbat 50)
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷
musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Detanderning oldingi F611001B pozitsiyasida bo‘lgan filtrining chiqish qismidan Tartib raqami C611006B bo‘lgan turbodetanderga kirish qismidagi havoning harorati
|
611TI
05004B
|
°C
|
manfiy 108
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100 (manfiy 200 ÷ musbat 50)
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷
musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
C611006A pozitsiyasida bo‘lgan turbodetanderning chiqish qismidagi havoning harorati
|
611TI
05005A
|
°C
|
manfiy 167
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100 (manfiy 200 ÷ musbat 50)
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷
musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
C611006B pozitsiyasida bo‘lgan turbodetanderning chiqish qismidagi havoning harorati
|
611TI
05005B
|
°C
|
manfiy 167
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100 (manfiy 200 ÷ musbat 50)
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷
musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
C611006A pozitsiyasida bo‘lgan turbodetander podshipnik harorati:
maksimal harorat bo‘yicha signalizatsiyasi
maksimal harorat bo‘yicha blokirovka.
611HSV-05002, 611HV-05003 pozitsiyasida bo‘lgan klapanlarni yopadi.
|
611TISAH.HH
05006A
|
°C
°C
°C
|
70 dan ko`p emas
70
75
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100 (manfiy 30 ÷ musbat 200)
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
C611006B pozitsiyasida bo‘lgan turbodetander podshipnik harorati
maksimal harorat bo‘yicha signalizatsiyasi
maksimal harorat bo‘yicha blokirovka.
611HSV-05001, 611HV-05004 bo‘lgan klapanlarni yopadi.
|
611TISAH.HH
05006B
|
°C
°C
°C
|
70 dan ko`p emas
70
75
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100 (manfiy 30 ÷ musbat 200)
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
C611006A pozitsiyasida bo‘lgan turbodetander podshipnik harorati
maksimal harorat bo‘yicha signalizatsiyasi
maksimal harorat bo‘yicha blokirovka.
611HSV-05002, 611HV-05003 pozitsiyasida bo‘lgan klapanlarni yopadi.
|
611TISAH.HH
05007A
|
°C
°C
°C
|
70 dan ko`p emas
70
75
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100 (manfiy 30 ÷ musbat 200)
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
C611006B pozitsiyasida bo‘lgan turbodetander podshipnik harorati
maksimal harorat bo‘yicha signalizatsiyasi
maksimal harorat bo‘yicha blokirovka.
611HSV-05001, 611HV-05004 pozitsiyasida bo‘lgan klapanlarni yopadi.
|
611TISAH.HH
05007B
|
°C
°C
°C
|
70 dan ko`p emas
70
75
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100 (manfiy 30 ÷ musbat 200)
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611401A pozitsiyasida bo‘lgan moy idishi ichi
harorati
minimal harorat bo‘yicha signalizatsiyasi
maksimal harorat bo‘yicha signalizatsiyasi
minimal harorat bo‘yicha blokirovka
maksimal harorat bo‘yicha blokirovka
EH-611401A pozitsiyasini ishga tushiradi va to‘xtatadi.
|
611TIASLH
05008A
|
°C
°C
°C
°C
°C
|
30
20
36
20
36
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100 (manfiy 30 ÷ musbat 200)
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611401B pozitsiyasida bo‘lgan moy idishi ichi harorati:
Minimal harorat bo‘yicha signalizatsiyasi
Maksimal harorat bo‘yicha signalizatsiyasi
Minimal harorat bo‘yicha blokirovka
Maksimal harorat bo‘yicha blokirovka
EH-611401B pozitsiyasini ishga tushiradi va to‘xtatadi.
|
611TIASLH
05008B
|
°C
°C
°C
°C
°C
|
30
20
36
20
36
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100 (manfiy 30 ÷ musbat 200)
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
CB611001 pozitsiyasida bo‘lgan sovituvchi agregatning kirish qismidagi havo harorati
611FI-06001 ga impuls
|
611TI
06001
|
°C
|
19
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷ musbat 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
CB611001 pozitsiyasida bo‘lgan sovituvchi agregatning chiqish qismidagi kislorod harorati
611FIQC-06002 ga impuls
|
611TI
06002
|
°C
|
38
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷ musbat 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
CB611001 pozitsiyasida bo‘lgan sovituvchi agregatning chiqish qismidagi azot harorati
611FIQC-06003 ga impuls
|
611TI
06003
|
°C
|
38
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷ musbat 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
CB611001 pozitsiyasida bo‘lgan sovituvchi agregatning chiqish qismidan tizimga chiquvchi tozalanmagan azot harorati
|
611TI
06004
|
°C
|
19
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷ musbat 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611001A pozitsiyasida bo‘lgan issiqlik almashgichning chiqish qismidagi tozalanmagan azot harorati
|
611TI
06005A
|
°C
|
19
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷ musbat 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611001B pozitsiyasida bo‘lgan issiqlik almashgichning chiqish qismidagi tozalanmagan azot harorati
|
611TI
06005B
|
°C
|
19
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷ musbat 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611001C pozitsiyasida bo‘lgan issiqlik almashgichning chiqish qismidagi tozalanmagan azot harorati
|
611TI
06005C
|
°C
|
19
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷ musbat 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611001D pozitsiyasida bo‘lgan issiqlik almashgichning chiqish qismidagi tozalanmagan azot harorati
|
611TI
06005D
|
°C
|
19
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷ musbat 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611003 pozitsiyasida bo‘lgan suyuq kislorod bug‘latgichiga kiruvchi havo harorati
|
611TI
07001
|
°C
|
manfiy 163
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷ musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611008 pozitsiyada bo‘lgan suyuq kislorod qayta sovituvchisidan chiqgan suyuq havo harorati:
minimal harorat bo‘yicha signalizatsiyasi
|
611TIAH
07002
|
°C
°C
|
manfiy 170
manfiy 166
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷ musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611004 pozitsiyada
bo‘lgan yuqori rektifikatsion kolonnasining
chiqish qismidagi
azotning harorati.
|
611TI
08001
|
°C
|
manfiy 194
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷ musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611004 pozitsiyasidabo‘lgan qayta
sovituvchining chiqish qismidagi suyuq havo
harorati.
|
611TI
08002
|
°C
|
manfiy 176
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷ musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611004 pozitsiyasida bo‘lgan qayta sovituvchi-ning chiqish qismidagi azot harorati.
|
611TI
08003
|
°C
|
manfiy 176
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷ musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611004 pozitsiyasida bo‘lgan qayta sovituvchi-ning chiqish qismidagi tozalanmagan azot harorati.
|
611TI
08004
|
°C
|
manfiy 176
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷ musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611003 pozitsiyasidabo‘lgan pastki
rektifikatsion
kolonnaga kiruvchi
havo harorati
|
611TI
08005
|
°C
|
manfiy 173
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷ musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611002 pozitsiyasida bo‘lgan kondensatsion bug‘latgichning chiqish qismidagi suyuq azot harorati.
|
611TI
08006
|
°C
|
manfiy 178
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷ musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611004 pozitsiyasida bo‘lgan qayta sovituvchining chiqish qismidagi suyuq azot harorati.
|
611TI
08007
|
°C
|
manfiy 191
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷
musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611004 pozitsiyasida bo‘lgan qayta sovituvchining chiqish qismidagi tozalanmagan suyuq azot harorati.
|
611TI
08008
|
°C
|
manfiy 191
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷
musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611004 pozitsiyasida bo‘lgan qayta sovituvchining chiqish qismidagi suyuq havo harorati.
|
611TI
08009
|
°C
|
manfiy 191
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷
musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611004 pozitsiyasidabo‘lgan yuqori
Rektifikatsion kolonnaning chiqish qismidagi
tozalanmagan argonning
distilyatsion fraktsiyasi
harorati
|
611TI
08010
|
°C
|
manfiy 180
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷
musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611004 pozitsiyasidabo‘lgan yuqori
rektifikatsion
kolonnaning
chiqish qismidagi
tozalanmagan azotning
harorati
|
611TI
08011
|
°C
|
manfiy 194
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷
musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611005 pozitsiyasida bo‘lgan tozalanmagan argon kolonnasining chiqish qismidagi argon harorati
611FIC-10001 ga impuls
|
611TI
10001
|
°C
|
manfiy 185
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷ musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611005 pozitsiyasida bo‘lgan tozalanmagan argon kolonnasining chiqish qismidagi suyuq havo harorati
|
611TI
10002
|
°C
|
manfiy 186
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷ musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611006 pozitsiyasida bo‘lgan tozalangan argon kondensatorining chiqish qismidagi suyuq havo harorati
|
611TI
10003
|
°C
|
manfiy 186
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷ musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Pastki kolonna tubidagi harorat
|
611TI
12001
|
°C
|
manfiy 110
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷ musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Asosiy sovituvchi agregat harorati
|
611TI
12002
|
°C
|
manfiy 110
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷ musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Tozalanmagan argon pastki kolonnasi tubidagi harorat
|
611TI
12003
|
°C
|
manfiy 110
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷ musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Plastinali sovituvchi agregat harorati
|
611 TI
12004
|
°C
|
manfiy 110
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷ musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611006 pozitsiyasida bo‘lgan suyuq kislorod gazifikatorining chiqish qismidagi kislorod harorati
|
611TI
14001
|
°C
|
musbat 20÷37
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 200 ÷ musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611006 pozitsiyasidabo‘lgan suyuq kislorod gazifikatori ichidagi haroratning avtomatik boshqaruvi
harorati:
minimal harorat bo‘yicha signalizatsiyasi
maksimal harorat bo‘yicha signalizatsiyasi
|
611TICAHL
14002
611TV
14002
|
°C
C
C
|
60 dan ko`p emas
40
80
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷ musbat 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
DN8ʺ li «НЗ»Pnevmatik boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
E611006 pozitsiyasida bo‘lgan suyuq kislorod gazifikatoridagi suv harorati
|
611TG
14003
|
°C
|
60
|
Ko‘rsatuvchi Joyida
|
Bimetalli ko‘rsatuvchi termometrShkala: (manfiy 40 ÷
musbat 180)°C
O‘rnatilgan qismi uzunligi: 200 mm
Aniqligi: 1.5
|
Apparatchi
|
V611001 pozitsiyasidabo‘lgan doimiy bosimdagi suyuq kislorod baki ichining yuqori qismi harorati
|
611TI
14004
|
°C
|
manfiy 170
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 196 ÷
musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
V611001 pozitsiyasida bo‘lgan doimiy bosimdagi suyuq kislorod baki ichining pastki qismi harorati
|
611TI
14005
|
°C
|
manfiy 180
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 196 ÷
musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
V611001 pozitsiyasida bo‘lgan doimiy bosimdagi suyuq kislorod baki qatlami harorati
|
611TI
14006
|
°C
|
manfiy 100
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 196 ÷
musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
V611001 pozitsiyasida bo‘lgan doimiy bosimdagi suyuq kislorod baki tubining harorati
|
611TI
14007
|
°C
|
manfiy 50
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 196 ÷
musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611007 pozitsiyasida bo‘lgan gazifikatorning chiqish qismidagi azot harorati.
|
611TI
15001
|
°C
|
musbat 10÷37
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷
musbat 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611007 pozitsiyasidabo‘lgan quvur o‘tkazgichidagi klapan yordamida avtomatik boshqarish
minimal harorat bo‘yicha signalizatsiya
maksimal harorat bo‘yicha signalizatsiya
|
611TICAHL
15002
611TV
15002
|
°C
°C
°C
|
60 dan ko`p emas
40
80
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷ 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
DN8ʺ li «НЗ»Pnevmatik boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
E611007 pozitsiyasida bo‘lgan suyuq azot gazifikatori ichidagi suvning harorati
|
611TG
15003
|
°C
|
60
|
Ko‘rsatuvchi Joyida
|
Bimetalli ko‘rsatuvchi termometr Skala: (manfiy 40 ÷ musbat 180)°C
O‘rnatilgan qismi uzunligi: 200 mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
V611003 pozitsiyasidabo‘lgandoimiybosimdagisuyuqazotbakiichiningyuqoriqismiharorati
|
611TI
15005
|
°C
|
manfiy 170
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 196 ÷
musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
V611003 pozitsiyasida bo‘lgan doimiy bosimdagi suyuq azot baki ichining pastki qismi harorati
|
611TI
15005
|
°C
|
manfiy 180
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 196 ÷
musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
V611003 pozitsiyasida bo‘lgan doimiy bosimdagi suyuq azot baki qatlami harorati
|
611TI
15006
|
°C
|
manfiy 100
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 196 ÷
musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
V611003 pozitsiyasida bo‘lgan doimiy bosimdagi suyuq azot baki tubining harorati
|
611TI
15007
|
°C
|
manfiy 50
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 196 ÷
musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Istemolchiga yuborilayotgan past bosimdagi azotning harorati
611FI-16001 ga impuls
|
611TI
16001
|
°C
|
40 dan ko`p emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷
musbat 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Istemolchiga yuborilayotgan o‘rta bosimdagi azotning harorati
611FI-16002 ga impuls
|
611TI
16002
|
°C
|
40 dan ko`p emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷
musbat 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Istemolchiga yuborilayotgan argonning harorati
|
611TI
17001
|
°C
|
40 dan ko`p emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 30 ÷
musbat 100)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
V611005 pozitsiyasidabo‘lgan doimiy bosimdagi suyuq argon rezervuari ichining yuqori qismi
harorati
|
611TI
17002
|
°C
|
manfiy 170
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 196 ÷
musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
V611005 pozitsiyasida bo‘lgan doimiy bosimdagi suyuq argon rezervuari ichining pastki qismi harorati
|
611TI
17003
|
°C
|
manfiy 180
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 196 ÷
musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
V611005 pozitsiyasidabo‘lgan doimiy bosimdagi suyuq argon rezervuari qatlami harorati
|
611TI
17004
|
°C
|
manfiy 100
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 196 ÷
musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
V611005 pozitsiyasida bo‘lgan doimiy bosimdagi suyuq argon rezervuari tubining harorati
|
611TI
17005
|
°C
|
manfiy 50
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 196 ÷
musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Past bosimli tuyingan bug‘ harorati
|
611TI
19001
|
°C
|
185 dan kam emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 196 ÷
musbat 50)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan jarayonni boshqarish
tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Chiquvchi (qaytuvchi) aylanma suvning harorati
|
611TG
24101A
|
°C
|
40 dan ko`p emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetalli ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismi uzunligi: 200 mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
Chiquvchi (qaytuvchi) aylanma suvning harorati
|
611TG
24102A
|
°C
|
40 dan ko`p emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetalli ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismi uzunligi: 200 mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
Chiquvchi (qaytuvchi) aylanma suvning harorati
|
611TG
24103A
|
°C
|
40 dan ko`p emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetalli ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismi uzunligi: 200 mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
Chiquvchi (qaytuvchi) aylanma suvning harorati
|
611TG
24101B
|
°C
|
40 dan ko`p emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetalli ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismi uzunligi: 200 mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
Chiquvchi (qaytuvchi) aylanma suvning harorati
|
611TG
24102B
|
°C
|
40 dan ko`p emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetalli ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismi uzunligi: 200 mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
Chiquvchi (qaytuvchi) aylanma suvning harorati
|
611TG
24103B
|
°C
|
40 dan ko`p emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetalli ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismi uzunligi: 200 mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
Chiquvchi (qaytuvchi) aylanma suvning harorati
|
611TG
25101A
|
°C
|
40 dan ko`p emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetalli ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismi uzunligi: 180 mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
Chiquvchi (qaytuvchi) aylanma suvning harorati
|
611TG
25101B
|
°C
|
40 dan ko`p emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetalli ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismi uzunligi: 180 mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
E611206 pozitsiyasida bo‘lgan 2-darajali sovituvchining chiqish qismidagi chiquvchi (qaytuvchi) aylanma suvning harorati
|
611TG
27001
|
°C
|
40 dan ko`p emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetalli ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismi uzunligi: 250 mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
E611207 pozitsiyasida bo‘lgan 1-darajali sovituvchining chiqish qismidagi chiquvchi (qaytuvchi) aylanma suvning harorati
|
611TG
27002
|
°C
|
40 dan ko`p emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetalli ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismi uzunligi: 250 mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
E611208 pozitsiyasida bo‘lgan asosiy dvigatel sovutgichining chiqish qismidagi chiquvchi
(qaytuvchi) aylanma
suvning harorati
|
611TG
27003
|
°C
|
40 dan ko`p emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetalli ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismi uzunligi: 180 mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
E611209A pozitsiyasida bo‘lgan sovutgichining
chiqish qismidagi chiquvchi (qaytuvchi) aylanma
suvning harorati
|
641TG
27004
|
°C
|
40 dan ko`p emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetalli ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismi uzunligi: 180 mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
E611209B pozitsiyasida bo‘lgan sovutgichining
chiqish qismidagi
chiquvchi (qaytuvchi) aylanma suvning harorati
|
641TG
27005
|
°C
|
40 dan ko`p emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetalli ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismi uzunligi: 180 mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
E611315 pozitsiyasida bo‘lgan chiquvchi gaz sovutgichining chiqish qismidagi chiquvchi (qaytuvchi) aylanma
suvning harorati
|
641TG
30001
|
°C
|
40 dan ko`p emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetalli ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismi uzunligi: 200 mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
E611316 pozitsiyasida bo‘lgan asosiy dvigatel sovutgichining
chiqish qismidagi chiquvchi (qaytuvchi) aylanma
suvning harorati
|
611TG
30002
|
°C
|
40 dan ko`p emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetalli ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismi uzunligi: 180 mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
E611317A pozitsiyasida bo‘lgan sovutgichining
chiqish qismidagi chiquvchi (qaytuvchi) aylanma
suvning harorati
|
641TG
30003
|
°C
|
40 dan ko`p emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetalli ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismi uzunligi: 180 mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
E611317B pozitsiyasida bo‘lgan sovutgichining
chiqish qismidagi chiquvchi (qaytuvchi) aylanma
suvning harorati
|
641TG
30004
|
°C
|
40 dan ko`p emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetalli ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismi uzunligi: 180 mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
Analizator xonasining ichki harorati
|
611TI
00601
|
°C
|
20 dan ko`p emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
HCX platinali qarshilik termometri: Pt100
O‘lchash diapazoni: (manfiy 40 ÷ musbat 75)°C
(kopmlektlangan jihoz)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Gaz
analizi
muhandisi
|
F611005 pozitsiyasida bo‘lgan havo filtrining kirish va chiqish qismlari oralig‘ida o‘zgargan bosim
maksimal bosim bo‘yichasignalizatsiyasi
|
611PDIAH
01001
|
kPa
kPa
|
0,8 dan ko`p emas
1,2
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Differentsial bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 3,0) kPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611001 pozitsiyasida
havoni sovutish kolonnasining kirish qismidagi havoning bosimi
|
611PI
02001
|
MPa
|
0,503
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Kirish qismida sovituvchi suvning bosimi
|
611PG
02001
|
MPa
|
0,45÷0,5 dan kam emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,6) MPa
Aniqlik: 1,6
|
Apparatchi
|
T611001 pozitsiyasida
havoni sovutish kolonnasining kirish va chiqish qismlaridagi havo
bosimining o‘zgarishi:
maksimal bosim bo’yicha signalizatsiya
611PI-02001 va
611PIASL,LL -02002
dan impuls
|
611PDIAH
02001
|
MPa
MPa
|
0,01
0,015
|
Ko‘rsatuvchi Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Differentsial bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 3,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611001 pozitsiyasida havoni sovutish kolonnasining chiqish qismidagi havo bosimi.
minimal bosim bo‘yicha signalizatsiyasi
minimal bosim bo‘yicha blokirovka
Klapan va otsekatellar yopiladi: 611HV-06002, 611HV-05004, 611HV-05003, 611PSV-09004, 611PSV-09003, 611LSV-09001, 611LSV-09002, 611FICA-02002, 611FICA-02001,
Kompressor va nasoslar to‘xtaydi: P611001A/B, P611003A/B, Р611002А/В, C611001, C611002, 611ESC-03001(SFC),
Klapan va otsekatellar
ochiladi: 611HY-29002, 611XV-29002,
611XV-29004
|
611PISAL,LL
02002
|
MPa
MPa
MPa
|
0,496
0,45
0,4
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi i)
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
(Komplekt holatida yetkazilad
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
P611001A tartib raqami bo’lgan nasosning chiqish qismida sovituvchi suvning bosimi
|
611PG
02002
|
MPa
|
0,7 dan kam emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,6) MPa Aniqlik: 1,6
(Komplekt holatida yetkaziladi)
|
Apparatchi
|
P611001B tartib raqami bo’lgan nasosning chiqish qismida sovituvchi suvning bosimi
|
611PG
02003
|
MPa
|
0,7 dan kam emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,6) MPa Aniqlik: 1,6
(Komplekt holatida yetkaziladi)
|
Apparatchi
|
P611002A tartib raqami bo‘lgan nasosning chiqish qismida sovituvchi suvning bosimi
|
611PG
02004
|
MPa
|
1,0 dan kam emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,6) MPa Aniqlik: 1,6
(Komplekt holatida yetkaziladi)
|
Apparatchi
|
P611002B tartib raqami bo‘lgan nasosning chiqish qismida sovituvchi suvning bosimi
|
611PG
02003
|
MPa
|
1,0 dan kam emas
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,6) MPa Aniqlik: 1,6
(Komplekt holatida yetkaziladi)
|
Apparatchi
|
C611005 tartib raqami bo‘lgan sovituvchi suv agregatining kirish qismidagi sirkulyatsion suv bosimi
|
611PG
02101
|
MPa
|
0,45
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
Aniqlik: 1,6
|
Apparatchi
|
D611001A tartib raqami bo‘lgan molekulyar sito saqlovchi adsorber bosimi o‘zgarishi
Tizim ishlashdan to`xtaydi
Minimal bosim bo‘yicha signalizatsiya
|
611PDISL
03001A
|
MPa
MPa
|
0,005
dan kam bo’lmagan
0,005
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Differentsial bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
D611001A pozitsiyasida bo‘lgan molekulyar sito saqlovchi adsorberning chiqish qismidagi bosim
|
611PG
03001A
|
MPa
|
0,47
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
Aniqlik:1,5
(Komplekt holatida yetkaziladi)
|
Apparatchi
|
D611001B tartib raqami bo‘lgan molekulyar sito saqlovchi adsorber bosimi o‘zgarishi
Tizim ishlashdan to`xtaydi
minimal bosim bo‘yicha signalizatsiya
|
611PDISL
03001B
|
MPa
MPa
|
0,005
dan kam bo’lmagan
0,005
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Differentsial bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
D611001B pozitsiyasida bo‘lgan molekulyar sito saqlovchi adsorberning chiqish qismidagi bosim
|
611PG
03001B
|
MPa
|
0,47
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
Aniqlik:1,5
(Komplekt holatida yetkaziladi)
|
Apparatchi
|
Tozalanmagan azot quvuriga uzatiluvchi havo bosimi
|
611PG
03002
|
MPa
|
0,2
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
Aniqlik:1,5
(Komplekt holatida yetkaziladi)
|
Apparatchi
|
D611001A pozitsiyasida bo‘lgan molekulyar sito saqlovchi adsorberning chiqish qismidagi bosim
minimal bosim bo‘yicha blokirovka
Tizim ishlashdan to`xtaydi
|
611PISLL
03002A
|
MPa
MPa
|
0,45÷ 0,493
0,4
|
Ko‘rsatuvchi
Blokirovka Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
D611001B pozitsiyasida bo‘lgan molekulyar sito saqlovchi adsorberning chiqish qismidagi bosim
minimal bosim bo‘yicha blokirovka
Tizim ishlashdan to`xtaydi
|
611PISLL
03002B
|
MPa
MPa
|
0,45÷ 0,493
0,4
|
Ko‘rsatuvchi
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
C611002 pozitsiyasida bo‘lgan kompressorning chiqish qismidagi havoning bosimi
maksimal bosim bo‘yicha signalizatsiyasi
611FICAHL-04001 ga impuls
|
611PIAH
04001
|
MPa
MPa
|
1,07
1,15
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 2,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
C611006A pozitsiyasida bo‘lgan turbodetanderning kirish qismidagi havoning bosimi
611FIC-05001A ga impuls
|
611PI
05001A
|
MPa
|
0,485
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
C611006B pozitsiyasida bo‘lgan turbodetanderning kirish qismidagi havoning bosimi.
611FIC-05001B ga impuls
|
611PI
05001B
|
MPa
|
0,485
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBPdagiko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
C611006A pozitsiyasida bo‘lgan turbodetanderning chiqish qismidagi havoning E611005A pozitsiyasida bo‘lgan navbatdagi sovutkichga kirishidagi bosimi
|
611PI
05002A
|
MPa
|
0,815
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,6) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
C611006B pozitsiyasidabo‘lgan turbodetanderning chiqish qismidagi havoning E611005B pozitsiyasidabo‘lgan navbatdagi sovutkichga kirishidagi bosimi
|
611PI
05002B
|
MPa
|
0,815
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,6) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
NO‘AvaA havosining bosimi
|
612PG
04002
|
MPa
|
0,7÷0,8
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,6) MPa
Aniqlik:1,5
(Komplekt holatida yetkaziladi)
|
Apparatchi
|
NO‘AvaA havosining bosimi
minimal bosim bo‘yicha signalizatsiya
minimal bosim bo‘yicha blokirovka
612PV-04005A pozitsiyasida bo‘lgan klapan ochiladi
|
612PICASLL
04003
612PV
04005A
|
MPa
MPa
MPa
|
0,7÷0,8
0,65
0,65
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Signalizatsiya Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,6) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
DN6`` pozitsiyasida bo‘lgan
НO» pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
F611004A bo‘lgan detander oldingi filtridan C611006A pozitsiyasida bo‘lgan turbodetanderga uzatiluvchi havoning bosimi
|
611PI
05004A
|
MPa
|
0,78
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 2,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
F611004B pozitsiyasida bo‘lgan detander oldingi filtridan
C611006B pozitsiyasida bo‘lgan turbodetanderga uzatiluvchi havoning bosimi
|
611PI
05004B
|
MPa
|
0,78
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 2,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
C611006A pozitsiyasida bo‘lgan turbodetanderdan chiquvchi havoning bosimi
|
611PI
05005A
|
MPa
|
0,041
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 0,1) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
C611006B pozitsiyasida bo‘lgan turbodetanderdan chiquvchi havoning bosimi
|
611PI
05005B
|
MPa
|
0,041
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 0,1) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
C611006A pozitsiyasida bo‘lgan turbodetander sochuvchi forsunkadagi
havoning bosimi
|
611PI
05006A
|
MPa
|
0,276
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 0,6) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
C611006B pozitsiyasida bo‘lgan turbodetander sochuvchi forsunkadagi havoning bosimi
|
611PI
05006B
|
MPa
|
0,276
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
C611006A pozitsiyasida bo‘lgan turbodetanderga uzatiluvchi moyning bosimi
minimal bosim bo’yicha signalizatsiya
minimal bosim bo’yicha blokirovka
Klapan xarakatiga taqiq: 611HV-05003
zahirada turgan moy nasosi ishga tushadi:
P611401A/B
Klapan va otsekatel
yopiladi:
611HV-05003,
611HSV-05002
|
611PIASL,LL
05007A
|
MPa
MPa
MPa
|
0,5
0,35
0,3
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
C611006B pozitsiyasida bo‘lgan turbodetanderga uzatiluvchi moyning bosimi
minimal bosim bo’yicha signalizatsiya
minimal bosim bo’yicha blokirovka
Klapan xarakatiga taqiq: 611HV-05004
zahirada turgan moy nasosi ishga tushadi:
P611402A/B
Klapan va otsekatel
yopiladi: 611HV-05004,
611HSV-05001
|
611PIASL,LL
05007B
|
MPa
MPa
MPa
|
0,5
0,35
0,3
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
C611006A pozitsiyasida bo‘lgan turbodetanderning zichlovchi qismida havoning bosimi
minimal bosim bo’yicha signalizatsiyasi
minimal bosim bo’yicha blokirovka
Moy nasos xarakatiga taqiq P611401A/B
|
611PIASL LL
05008A
|
MPa
MPa
MPa
|
0,6
0,3
0,2
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
C611006B pozitsiyasida bo‘lgan turbodetanderning zichlovchi qismida havoning bosimi:
minimal bosim bo’yicha signalizatsiyasi
minimal bosim bo’yicha blokirovka
Moy nasos xarakatiga taqiq P611402A/B
|
611PIASL LL
05008B
|
MPa
MPa
MPa
|
0,6
0,3
0,2
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
C611006A pozitsiyasida bo‘lgan turbodetanderning zichlovchi qismida
havoning bosimi:
minimal bosim bo’yicha signalizatsiyasi
minimal bosim bo’yicha blokirovka
Moy nasos xarakatiga taqiq P611401A/B
|
611PIASL
05009A
|
MPa
MPa
MPa
|
0,6
0,3
0,2
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
C611006B pozitsiyasida bo‘lgan turbodetanderning zichlovchi qismida
havoning bosimi
minimal bosim bo’yicha signalizatsiyasi
minimal bosim bo’yicha blokirovka
Moy nasos xarakatiga taqiq P611402A/B
|
611PIASL
05009B
|
MPa
MPa
MPa
|
0,6
0,3
0,2
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611401A bo’lgan detanderning moy sovutgichining kirish qismidagi aylanma suvning bosimi
|
611PG
05101A
|
MPa
|
0,45
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni (0 ÷ 1,0) MPa
Aniqlik: 1,6
|
Apparatchi
|
E611401B bo’lgan detanderning moy sovutgichining kirish qismidagi aylanma suvning bosimi
|
611PG
05101B
|
MPa
|
0,45
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni (0 ÷ 1,0) MPa
Aniqlik: 1,6
|
Apparatchi
|
E611005A bo‘lgan
sovutgichining kirish qismidagi aylanma suvning bosimi
|
611PG
05102A
|
MPa
|
0,45
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni (0 ÷ 1,0) MPa
Aniqlik: 1,6
|
Apparatchi
|
E611005B bo‘lgan
sovutgichining kirish qismidagi aylanma suvning bosimi
|
611PG
05102B
|
MPa
|
0,45
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni (0 ÷ 1,0) MPa
Aniqlik: 1,6
|
Apparatchi
|
CB611001 bo‘lgan
sovituvchi agregatga
kiruvchi havoning bosimi
611FI-06001 ga impuls
|
611PI
06001
|
MPa
|
0,48
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni (0 ÷ 1,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Apparatchi
|
CB611001 bo‘lgan
sovituvchi agregatdan chiquvchikislorod bosimini avtomatik boshqarish.
minimal bosim bo’yicha signalizatsiyasi
611FIQC - 06002
ga impuls
|
611PICAL
06002
611PV
06005
|
MPa
MPa
|
0,28
0,25
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
Aniqlik: 0,2
DCS dan boshqarish tizimi
DN16`` bo‘lgan «НЗ» pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
CB611001 bo‘lgan
sovituvchi agregatdan chiquvchiazot bosimini avtomatik boshqarish.
minimal bosim bo’yicha signalizatsiyasi
611FIQC-06003 ga impuls
|
611PICAL
06003
611PV
06003
|
MPa
MPa
|
0,02
0,014
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷0,06) MPa
Aniqlik: 0,2
DCS dan boshqarish tizimi
DN16`` bo‘lgan «НЗ» pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
CB611001 bo‘lgan
sovituvchi agregatdan chiquvchitozalanmagan azot bosimini avtomatik boshqarish.
|
611PIC
06004
611PV
06001
|
MPa
|
0,015
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich Joyida
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷0,06) MPa
Aniqlik: 0,2
DCS dan boshqarish tizimi
DN48`` bo‘lgan «НЗ» pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
E611003 bo‘lgan suyuq
kislorod bug‘latgichidan chiquvchi kislorodning bosimi
minimal bosim bo’yicha signalizatsiyasi
|
611PIAL
07001
|
MPa
MPa
|
0,3
0,28
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷0,6) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611003 bo‘lgan pastki rektifikatsion kolonnaning yuqori qismidagi bosim.
maksimal bosim bo’yicha signalizatsiyasi
|
611PIAH
08001
|
MPa
MPa
|
0,45
0,47
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷1,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611003tartib raqami bo‘lgan pastki rektifikatsion kolonnadagi bosim o‘zgarishi
|
611PDI
08001
|
kPa
|
0,17
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Differensial bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷50) kPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611002 bo‘lgan
kondensatsion bug‘latgichdagi bosim.
maksimal bosim bo’yicha signalizatsiyasi
|
611PIAH
08002
|
MPa
MPa
|
0,04
0,05
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷0,06) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611004 bo‘lgan
yuqorirektifikatsion
kolonnadagi
bosimo‘zgarishi
|
611PDI
08002
|
kPa
|
7
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Differensial bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷20) kPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
P611003A bo‘lgan
nasosning chiqish qismidan chiquvchi suyuq kislorod bosimini avtomatik boshqarish
|
611PIC
09001A
611PV
09003
|
MPa
|
0,48
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷1,0) MPa
Aniqlik: 0,2
DCS dan boshqarish tizimi
DN80 bo‘lgan «НO» pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
P611003A bo‘lgan
nasosning chiqish qismidagi bosim
|
611PG
09001A
|
MPa
|
0,48
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷1,0) MPa
Aniqlik: 0,2
|
Apparatchi
|
P611003B bo‘lgan
nasosning chiqish qismidan chiquvchi suyuq kislorod bosimini avtomatik boshqarish
|
611PIC
09001B
611PV
09004
|
MPa
|
0,48
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich Joyida
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷1,0) MPa
Aniqlik: 0,2
DCS dan boshqarish tizimi
Dy``80 bo‘lgan «НO» pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
P611003B bo‘lgan
nasosning chiqish qismidagi bosim
|
611PG
09001B
|
MPa
|
0,48
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷1,0) MPa
Aniqlik: 0,2
|
Apparatchi
|
P611003A bo‘lgan nasosning kirish qismidagi bosim
|
611PG
09002A
|
MPa
|
0,48
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷1,0) MPa
Aniqlik: 0,2
|
Apparatchi
|
P611003B bo‘lgan
nasosning kirish qismidagi bosim
|
611PG
09002B
|
MPa
|
0,48
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷1,0) MPa
Aniqlik: 0,2
|
Apparatchi
|
P611003A bo‘lgan
nasosning siquvchi qismidagi gazning bosimi
|
611PG
09003A
|
MPa
|
0,48
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷1,0) MPa
Aniqlik: 0,2
|
Apparatchi
|
P611003B bo‘lgan
nasosning siquvchi qismidagi gazning bosimi
|
611PG
09003B
|
MPa
|
0,48
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷1,0) MPa
Aniqlik: 0,2
|
Apparatchi
|
T611005 bo‘lgan tozalanmagan argon kolonnasi ichidagi bosim.
maksimal bosim bo’yicha signalizatsiyasi
|
611PIAH
10001
|
MPa
MPa
|
0,025
0,035
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷0,06) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611005 bo‘lgan
tozalanmagan argon
kolonnasi ichidagi bosim o‘zgarishi
|
611PDI
10001
|
kPa
|
15
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Differensial bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷30) kPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611005 bo‘lgan
tozalanmagan argon
kolonnasining chiqish qismidagi argon bosimi
|
611PI
10002
|
MPa
|
0,023
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷30) kPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611006 bo‘lgan tozalangan argon kolonnasi ichidagi bosim o‘zgarishi
|
611PDI
10002
|
kPa
|
4
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Differensial bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷15) kPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611006 bo‘lgan tozalangan argon kolonnasi ichidagi bosimni avtomatik boshqarish.
minimal bosim bo’yicha signalizatsiyasi
maksimal bosim bo’yicha
signalizatsiyasi
|
611PICAHL
10003
611PV
10006
|
MPa
MPa
MPa
|
0,012
0,010
0,015
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Signalizatsiya
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷0,06) MPa
Aniqlik: 0,2
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
Dy``1 bo‘lgan «НЗ» pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
P611004A/B bo‘lgan texnologik argon nasosining chiqish qismidagi bosimni avtomatik boshqarish
|
611PIC
10004
611PV
10009
|
MPa
|
0,4
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Signalizatsiya Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich Joyida
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷2.0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
Pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
P611004A bo‘lgan suyuq argon nasosining chiqish qismidagi bosim
|
611PG
11001A
|
MPa
|
0,4
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷2.0) MPa
Aniqlik:1,5
|
Apparatchi
|
P611004B bo‘lgan suyuq argon nasosining chiqish qismidagi bosim
|
611PG
11001B
|
MPa
|
0,4
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷2.0) MPa
Aniqlik:1,5
|
Apparatchi
|
P611004A bo‘lgan suyuq argon nasosining kirish qismidagi bosim
|
611PG
11002A
|
MPa
|
0,02
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷0.06) MPa
Aniqlik:1,5
|
Apparatchi
|
P611004B bo‘lgan suyuq argon nasosining kirish qismidagi bosim
|
611PG
11002B
|
MPa
|
0,02
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷0.06) MPa
Aniqlik:1,5
|
Apparatchi
|
P611004A bo‘lgan suyuq argon nasosining zichlovchi qismidagi bosim
|
611PG
11003A
|
MPa
|
0,8
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷1.6) MPa
Aniqlik:1,5
|
Apparatchi
|
P611004B bo‘lgan suyuq argon nasosining chiqish qismidagi bosim
|
611PG
11003B
|
MPa
|
0,8
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷1.6) MPa
Aniqlik:1,5
|
Apparatchi
|
CB611001 bo‘lgan
sovituvchi agregatning yuqori qismidagi gaz bosimi
|
611PG
12001
|
MPa
|
0,001
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷0.06) MPa
Aniqlik:1,5
|
Apparatchi
|
CB611001 bo‘lgan
sovituvchi agregat ichidagi gaz bosimi
minimal bosim bo’yicha
signalizatsiyasi
maksimal bosim bo’yicha
signalizatsiyasi
|
611PIAHL
12001
611PV
10009
|
MPa
MPa
MPa
|
0,001
0,0006
0,0015
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷0,1) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
Pnevmatik turdagi boshqaruvchi
klapan
|
Smena
muhandisi
|
CB611001 bo‘lgan
sovituvchi agregatning pastki qismidagi gaz bosimi
|
611PG
12002
|
MPa
|
0,016
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷0,1) MPa
Aniqlik:1,5
|
Apparatchi
|
CB611001 bo‘lgan
sovituvchi agregatning pastki birlamchi issiqlik
almashuvchi ichidagi gaz bosimi
|
611PG
12003
|
MPa
|
0,016
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷0,1) MPa
Aniqlik:1,5
|
Apparatchi
|
CB611001 bo‘lgan
sovituvchi agregatning yuqori birlamchi issiqlik
almashuvchi ichidagi
gaz bosimi
|
611PG
12004
|
MPa
|
0,001
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷0,1) MPa
Aniqlik:1,5
|
Apparatchi
|
V611007 bo‘lgan buffer
idishidagi azot bosimi
|
611PG
13001
|
MPa
|
0,012
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷0,1) MPa
Aniqlik:1,5
|
Apparatchi
|
C611004 bo‘lgan o‘rta
bosimdagi kompressorga kiruvchi azot bosimi
|
611PI
13001
|
MPa
|
0,012
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBPdagiko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷0,1) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
C611004 bo‘lgan o‘rta
bosimdagi kompressordan chiquvchi azot bosimining avtomatik nazorati
|
611PIC
13002
611PV
13001,
611PV
13003
|
MPa
|
2,7
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷6,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
«НO» pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
«НO» pnevmatik turdagi qo‘yib yuboruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
P611007 bo‘lgan suyuq
kislorod nasosining chiquvchi qismidagi bosim
|
611PG
14001
|
MPa
|
0,3
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷1,0) MPa
Aniqlik:1,5
|
Apparatchi
|
Gazifikatsiyadan chiqqan suyuq kislorod bosimining avtomatik boshqaruvi
|
611PIC
14001
611PV
13001
|
MPa
|
0,28
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich Joyida
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷1,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
«НO» pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
E611006 bo‘lgan suyuq kislorod gazifikatoriga
kiruvchi big‘ning bosimi
|
611PG
14002
|
MPa
|
0,6
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷1,0) MPa
Aniqlik:1,5
|
Apparatchi
|
V611002 bo‘lgan past
bosimdagi suyuq kislorod rezervuaridagi bosim
maksimal bosim bo’yicha
signalizatsiyasi
minimal bosim bo’yicha
signalizatsiyasi
|
611PIAHL
14002
|
MPa
MPa
MPa
|
0,4
0,42
0,38
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷1,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
V611001 bo‘lgan atmosfera bosimidagi suyuq kislorod rezervuari ichidagi
bosimning avtomatik boshqaruvi:
maksimal bosim bo’yicha
signalizatsiyasi
minimal bosim bo’yicha
signalizatsiyasi
maksimal bosim bo’yicha
blokirovka
minimal bosim bo’yicha blokirovka
611PV -14002-bo’lgan
klapan ochiladi
611PV-14003-bo’lgan
klapan yopiladi
|
611PICASH,HHL,LL
14003
611PV
14002,
611PV
14003
|
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
|
0,015
0,018
0,01
0,02
0,005
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Signalizatsiya
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷0,04) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
(Komplekt holatida yetkaziladi)
“HO” pozitsiyasida bo‘lgan pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
“HЗ” pozitsiyasida bo‘lgan pnevmatik turdagi siqib beruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
P611006 bo‘lgan suyuq azot nasosining chiquvchi qismidagi bosim
|
611PG
15001
|
MPa
|
0,8
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer O‘lchash diapazoni: (0÷1,6) MPa
Aniqlik:1,5
|
Apparatchi
|
Gazifikatsiyadan chiqqan azot bosimining avtomatik boshqaruvi:
|
611PI
15001
|
MPa
|
2,7
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷6,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611007 pozitsiyasida bo‘lgan suyuq azot gazifikatoriga kiruvchi bug‘ning bosimi
|
611PG
15002
|
MPa
|
0,4
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷6,0) MPa
Aniqlik:1,5
|
Apparatchi
|
V611004 pozitsiyasida bo‘lgan o‘rta bosimdagi suyuq azot rezervuarining bosimi
|
611PIC
15002
611PV
15004
|
MPa
|
2,7
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich Joyida
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷6,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
«НO» pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
V611003 bo‘lgan atmosfera bosimidagi suyuq azot rezervuari ichidagi
bosimning avtomatik boshqaruvi:
maksimal bosim bo’yicha
signalizatsiyasi
minimal bosim bo’yicha
signalizatsiyasi
m aksimal bosim bo’yicha
blokirovka
minimal bosim bo’yicha blokirovka
611PV -15002-bo’lgan
klapan ochiladi
611PV-15003-bo’lgan
klapan yopiladi
|
611PICASH,HHL,LL
15003
611PV
15002,
611PV
15003
|
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
|
0,015
0,018
0,01
0,02
0,005
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Signalizatsiya
Blokirovka
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷0,04) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
(Komplekt holatida yetkaziladi)
“HO” bo‘lgan pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
“HЗ” bo‘lgan pnevmatik turdagi siqib beruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
0,8 MPa istemolchiga uzatiluvchi azot bosimining avtomatik boshqaruvi
|
611PI
16001
|
MPa
|
0,8
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷2,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
V611006 bo‘lgan azot rezervuari bosimi
maksimal bosim bo’yicha
signalizatsiyasi
|
611PIAH
16001
|
MPa
MPa
|
2,5
2,7
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷6,0) MPa
Aniqligi: 0,2
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
V611006 bo‘lgan azot rezervuari bosimi
|
611PG
16002
|
MPa
|
2,5
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷6,0) MPa
Aniqligi: 1,6
|
Apparatchi
|
V611006 bo‘lgan azot rezervuarining chiqish qismidagi azot bosimining avtomatik boshqaruvi.
maksimal bosim bo’yicha signalizatsiyasi
minimal bosim bo’yicha
signalizatsiyasi.
Bosim 0,7 MPa kambo‘lganida
611XV-16002 resiverini chiqaruvchi klapanining ochilishi
Bosim 0,8 MPa dan ko’p bo‘lganida
611XV-16002 resiverini chiqaruvchi klapanining yopilishi
|
611PICAH
16003
611PV
16001
|
MPa
MPa
MPa
|
0,8
0,8 dan kam emas
0,7 dan ko’p emas
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷3,0) MPa
Aniqligi: 0,2
DCS dan boshqarish tizimi
DN 6ʺ “HO” bo‘lgan pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
P611005 pozitsiyasida bo‘lgan suyuq argon nasosining chiquvchi qismidagi bosim
|
611PG
17001
|
MPa
|
1,0
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷2,0) MPa
Aniqlik:1,5
|
Apparatchi
|
Gazifikatsiyadan keyingi suyuq argon bosimi
|
611PI
17001
|
MPa
|
0,9
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷2,0) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
P611008 pozitsiyasida bo‘lgan suyuq argon gazifikatsiyasi nasosining chiquvchi qismidagi bosim
|
611PG
17002
|
MPa
|
0,9
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷2,0) MPa
Aniqlik:1,5
|
Apparatchi
|
V611005 pozitsiyasida bo‘lgan atmosfera bosimidagi suyuq argon rezervuari bosimi boshqaruvi:
maksimalbosimbo’yicha
signalizatsiyasi
minimal bosim bo’yicha
signalizatsiyasi
maksimal bosim bo’yicha
blokirovka
minimal bosim bo’yicha blokirovka
611PV -17001-bo’lgan
klapan ochiladi
611PV-17002-bo’lgan
klapan yopiladi
|
611PICASH,HHL,LL
17002
611PV
17001,
611PV
17002
|
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
|
0,015
0,018
0,01
0,02
0,005
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Signalizatsiya
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷0,04) MPa
(Komplekt holatida yetkaziladi)
DCS dan boshqarish tizimi
(Komplekt holatida yetkaziladi)
“HO” bo‘lgan pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
“HO” bo‘lgan pnevmatik turdagi siqib beruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
P611008Bpozitsiyasida bo‘lgan suyuq argon gazifikatsiyasi nasosining chiquvchi qismidagi bosim
|
611PG
17003
|
MPa
|
0,9
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷2,0) MPa
Aniqlik:1,5
|
Apparatchi
|
0,6 MPa bosimli bug‘ quvuri bosimi
|
611PI
19001
|
MPa
|
0,6
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷1,6) MPa
Aniqligi: 0,2
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Birlamchi tuzsizlantirilgan suv bosimi
|
611PI
19002
|
MPa
|
0,5
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchash diapazoni: (0÷1,6) MPa
Aniqligi: 0,2
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
C611004A o’rta bosimli azot kompressorining gaz sovituvchilari va E611105A moy sovituvchisining kirish qismidagi aylanuvchi suv bosimi
|
611PG
22101A
|
MPa
|
0,45
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷1,0) MPa
Aniqligi: 1,6
|
Apparatchi
|
C611004B o’rta bosimli azot kompressorining gaz sovituvchilari va E611105B moy sovituvchisining kirish qismidagi aylanuvchi suv bosimi
|
611PG
22101B
|
MPa
|
0,45
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷1,0) MPa
Aniqligi: 1,6
|
Apparatchi
|
C611003A past bosimli azot kompressoriga kiruvchi sovituvchi suv bosimi
|
611PG
24101A
|
MPa
|
0,45
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷1,0) MPa
Aniqligi: 1,6
|
Apparatchi
|
C611003B past bosimli azot kompressoriga kiruvchi sovituvchi suv bosimi
|
611PG
24101B
|
MPa
|
0,45
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷1,0) MPa
Aniqligi: 1,6
|
Apparatchi
|
C611001 havo kompressorining E611206, E611207 gaz sovituvchilari, E611208 elektrodvigatel sovituvchisi, E611209AB moy
sovituvchilariga kiruvchi aylanma suv bosimi
|
611PG
27001
|
MPa
|
0,45
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷1,0) MPa
Aniqligi: 1,6
|
Apparatchi
|
C611002 siquvchi havo kompressori E611315 gaz sovituvchisi, E611316 elektrodvigatel sovituvchisi va E611317A, E611317B moy sovituvchilariga
Kiruvchi aylanma suv bosimi
|
611PG
30001
|
MPa
|
0,45
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchash diapazoni: (0÷1,0) MPa
Aniqligi: 1,6
|
Apparatchi
|
T611001 bo‘lgan suvni sovutish kolonnasiga kiruvchi suv sarfining avtomatik boshqaruvi
maksimal sarf bo’yicha
signalizatsiyasi
minimal sarf bo’yicha
signalizatsiyasi
|
611FICAHL
02001
611FV
02002
|
m3/h
m3/h
m3/h
|
240
290
200
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Signalizatsiya Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Elektromagnitli sarf o‘lchagich
O‘lchash diapazoni: (0÷350) m3/h
Aniqligi: 0,5
DCS dan boshqarish tizimi
Dy 8ʺ, “HЗ” pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
T611001 bo‘lgan suvni sovutish kolonnasiga kiruvchi suv sarfining avtomatik boshqaruvi
maksimal sarf bo’yicha
signalizatsiyasi
minimal sarf bo’yicha
signalizatsiyasi
|
611FICAHL
02002
611FV
02003
|
m3/h
m3/h
m3/h
|
55
60
48
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Elektromagnitli sarf o‘lchagich
O‘lchash diapazoni: (0÷80) m3/h
Aniqligi: 0,5
DCSdanboshqarishtizimi
Dy 4ʺ, “HЗ” pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
Molekulyar sito tizimiga uzatiluvchi regeniratsion gaz sarfining aftomatik boshqaruvi:
maksimal sarf bo’yicha
signalizatsiyasi
minimal sarf bo’yicha
signalizatsiyasi
minimal sarf bo’yicha
blokirovka
Elektr qizdirgichlar
EH 611001 ABC to’xtaydi
|
611FICASHL,LL
03001
611FV
03008
611FV
03009
611FV
03010
|
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
|
20000
23000
16000
10000
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Signalizatsiya
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Diafragma DN 26ʺ
Sarf datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷24000) m3/h
Aniqligi: 0,065
DCS dan boshqarish tizimi
Dy 16ʺ, “HЗ” pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
Dy 16ʺ, “HЗ” pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
Dy 16ʺ, “HЗ” pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
C611002 kompressoridan chiquvchi siqilgan havo sarfining avtomatik boshqaruvi:
maksimal sarf bo’yicha
signalizatsiyasi
minimal sarf bo’yicha
signalizatsiyasi
|
611FICAHL
04001
611FV
07001
|
m3/h
m3/h
m3/h
|
29600
32000
25000
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Signalizatsiya
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Diafragma DN 12ʺ
Sarf datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷35000) m3/h
Aniqligi: 0,065
DCSdan boshqarish tizimi
DN 80ʺ, “HЗ” pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
C611006A bo‘lgan
turbodetanderga kiruvchi havoning sarfi:
maksimal sarf bo’yicha
signalizatsiyasi
minimal sarf bo’yicha
signalizatsiyasi .
minimal sarf bo’yicha
blokirovka
otsekatel yopiladi:
611HSV-05002
|
611FICASHL,LL
05001A
611HSV
05002
|
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
|
14700
15500
11000
9560
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Signalizatsiya
Blokirovka
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Diafragma DN 14ʺ
Sarf datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷17000) m3/h
Aniqligi: 0,065
DCSdan boshqarish tizimi
DN200ʺ, “HЗ” pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
C611006B bo‘lgan turbodetanderga kiruvchi
havoning sarfi:
maksimal sarf bo’yicha
signalizatsiyasi
minimal sarf bo’yicha
signalizatsiyasi .
minimal sarf bo’yicha
blokirovka
otsekatel yopiladi:
611HSV-05001
|
611FICASHL,LL
05001B
611HSV
05001
|
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
|
14700
15500
11000
9560
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Signalizatsiya
Blokirovka
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Diafragma DN 14ʺ
Sarf datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷17000) m3/h
Aniqligi: 0,065
DCSdan boshqarish tizimi
DN 200ʺ, “HЗ” pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
CB611001 sovituvchi agregatga kiruvchi havo sarfi
|
611FI
06001
|
m3/h
|
65000
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Diafragma DN 24ʺ
Sarf datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷73000) m3/h
Aniqligi: 0,065
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
CB611001 sovituvchi
agregatdan chiquvchi kislorod sarfining avtomatik boshqaruvi
|
611FQIC
06002
611FV
06004
|
m3/h
|
21250
|
Ko‘rsatuvchi
Umumlashti-ruvchi
Rostlovchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Diafragma DN 16ʺ
Sarf datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷25000) m3/h
Aniqligi: 0,065
DCS dan boshqarish tizimi
DN 12ʺ, “HЗ” pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
CB611001 bo`lgan
sovituvchi agregatdan chiquvchi azot sarfining avtomatik boshqaruvi
|
611FQIC
06003
611PV
06003
|
m3/h
|
11000
|
Ko‘rsatuvchi
Umumlashti-ruvchi
Rostlovchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Diafragma DN 20ʺ
Sarf datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷13000) m3/h
Aniqligi: 0,065
DCS dan boshqarish tizimi
DN 10ʺ, “HO” pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
P611003A,Bbo‘lgansuyuqkislorodnasoslargakiruvchizichlovchigazsarfi
|
611FG
09001
|
m3/h
|
15
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi rotametr
O‘lchash diapazoni:(0÷30) m3/h
|
Apparatchi
|
T611005 bo‘lgankolonnagakiruvchiargonxom- ashyosarfi
|
611FI
10001
|
m3/h
|
12000
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Diafragma DN 400
Sarf datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷18000) m3/h
Aniqligi: 0,065
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611006 bo‘lgan toza argon kolonnasiga kiruvchi suyuq argon sarfi
|
611FIC
10002
611FV
10004
|
m3/h
|
420
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Diafragma DN 100
Sarf datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷540) m3/h
Aniqligi: 0,065
DCS dan boshqarish tizimi
“HЗ” pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
CB611001 pozitsiyasida bo‘lgan sovituvchi agregatni zichlovchi azot sarfi
|
611FI
12001
|
m3/h
|
150
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Rotametr
O‘lchash diapazoni:(0÷200) m3/h
|
Smena
muhandisi
|
P611007 pozitsiyasida bo‘lgan nasosni zichlovchi azot sarfi
|
611FG
14001
|
m3/h
|
15
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi rotametr
O‘lchash diapazoni:(0÷30) m3/h
|
Apparatchi
|
E611006 bo‘lgan suyuq kislorod gazifikatoridan chiquvchi kislorod sarfi
|
611FIC
14001
611PV
14001
|
m3/h
|
21250
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Diafragma DN 16ʺ
Sarf datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷25000) m3/h
Aniqligi: 0,065
DCSdan boshqarish tizimi
DN100ʺ, “HЗ” pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
P611006 pozitsiyasida bo‘lgan nasosni zichlovchi azot sarfi
|
611FG
15001
|
m3/h
|
15
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Rotametr
O‘lchash diapazoni:(0÷30) m3/h
|
Smena
muhandisi
|
Istemolchiga yuboriluvchi 0,8 MPa past bosimli azotning sarfi
|
611FI
16001
|
m3/h
|
10000
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Diafragma DN 8ʺ
Sarf datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷12000) m3/h
Aniqligi: 0,065
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Istemolchiga yuboriluvchi 2,7 MPa o‘rta bosimli azotning sarfi
|
611FI
16002
|
m3/h
|
1000
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Diafragma DN 1,5ʺ
Sarf datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷2000) m3/h
Aniqligi: 0,065
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611009A/B bo‘lgan gazifikatordan chiqib, istemolchiga yuboriluvchi argon sarfi
|
611FI
17001
|
m3/h
|
410
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Diafragma DN 2ʺ
Sarf datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷1200) m3/h
Aniqligi: 0,065
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611001 bo‘lgan havoni sovutish kolonnasining pastki qismi satxi
|
611LG
02001
|
mm
|
1500
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Aylanuvchi indikator plastinkalar saqlovchi magnitli satx o‘lchagichi
Aniqligi: ±10 mm
|
Apparatchi
|
T611001 bo‘lgan havoni sovutish kolonnasining pastki qismi satxining avtomatik boshqaruvi:
maksimal satx bo’yicha signalizatsiyasi
minimal satx bo’yicha
signalizatsiyasi
maksimal satx bo’yicha blokirovka
To’xtatadi: P611001AB, P611002AB, P611003AB, C611001, C611002.
Ochiladi:611HY-29002, 611XV-29002, 611XV-26004
|
611LICASH,HHL
02001
611LV
02004
|
mm
mm
mm
mm
|
1500
2300
400
3500
|
Ko’rsatuvchi
Rostlovchi
Signalizatsiya
Blokirovka Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Satx datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷4500) m3/h
DCS dan boshqarish tizimi
DN 8ʺ, “HЗ” pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
T611002 bo‘lgan suvni sovutish kolonnasining pastki qismi satxi
|
611LG
02003
|
mm
|
900
|
Ko‘rsatkich
Joyida
|
Aylanuvchi indikator plastinkalar saqlovchi magnitli satx o‘lchagichi
Aniqligi: ±10 mm
|
Apparatchi
|
T611002 bo‘lgan suvni sovutish kolonnasining pastki qismi satxining avtomatik boshqaruvi:
maksimal satx bo’yicha signalizatsiyasi
minimal satx bo’yicha
signalizatsiyasi
|
611LICAHL
02001
611LV
08007
|
mm
mm
mm
|
2100
2300
1800
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Rostlovchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Satxning differentsial datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷2430) mm
DCS dan boshqarish tizimi
“HЗ” pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
T611003 bo‘lgan pastki rektifikatsion kolonnasining pastki qismi
maksimal satx bo’yicha
signalizatsiyasi
minimal satx bo’yicha
signalizatsiyasi
|
611LIAHL
08001
|
mm
mm
mm
|
950
1300
600
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Satx datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷1987) m3/h
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611002 bo‘lgan pastki
rektifikatsion kolonnasining pastki qismi satxi:
maksimal satx bo’yicha
signalizatsiyasi
minimal satx bo’yicha
signalizatsiyasi
minimal satx bo‘yicha blokirovka.
Otsekatellar yopiladi: 611PSV-09004, 611PSV-09003, 611LSV-09001, 611LSV-09002
|
611LICASHL,LL
08002
611LV
09001
611LV
09002
|
mm
mm
mm
mm
|
3000
3300
2700
1500
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Signalizatsiya
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Satxning differentsial datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷3900) mm
DCS dan boshqarish tizimi
“HЗ” past haroratli, burchakli boshqaruvchi klapan
“HЗ” past haroratli, burchakli boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
T611003 bo‘lgan
pastki kolonna satxini avtomatik boshqarish:
maksimal satx bo’yicha
signalizatsiyasi
minimal satx bo’yicha
signalizatsiyasi
|
611LICAHL
08003
611LV
08001
|
mm
mm
mm
|
950
1300
600
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Satxning differentsial datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷1987) mm
DCS dan boshqarish tizimi
“HЗ” past haroratli, burchakli boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
T611005 bo‘lgan argon xom-ashyo rektifikatsion kolonnadagi pastki suyuqlik satxini avtomatik boshqarish:
Maksimal satx bo’yicha
signalizatsiyasi
minimal satx bo’yicha
signalizatsiyasi
minimal satx bo‘yicha blokirovka.
Otsekatellar yopiladi: 611LSV-10008,
611PSV-10009
|
611LICASHL,LL
10001
611LV
10008
|
mm
mm
mm
mm
|
1000
1300
700
400
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Signalizatsiya
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Satxning differentsial datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷2000) mm
DCS dan boshqarish tizimi
“HO” past haroratli, burchakli boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
T611005 bo‘lgan argon xom-ashyo rektifikatsion kolonnadagi yuqorisuyuqlik satxini avtomatik boshqarish:
maksimal satx bo’yicha
signalizatsiyasi
minimal satx bo’yicha
signalizatsiyasi
|
611LICAHL
10002
611LV
10001
|
mm
mm
mm
|
1500
2200
800
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Satxning differentsial datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷3015) mm
DCS dan boshqarish tizimi
“HЗ” past haroratli, burchakli boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
T611006 bo‘lgan tozalangan argon kolonnasidagi pastki suyuqlik satxini avtomatik boshqaruvi:
maksimal satx bo’yicha
signalizatsiyasi
minimal satx bo’yicha
signalizatsiyasi
|
611LICAHL
10003
611LV
10007
|
mm
mm
mm
|
1000
1300
700
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Satxning differentsial datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷1435) mm
DCS dan boshqarish tizimi
“HЗ” past haroratli, burchakli boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
T611006 bo‘lgan tozalangan argon kolonnasidagi yuqorisuyuqlik satxini avtomatik boshqaruvi:
maksimal satx bo’yicha
signalizatsiyasi
minimal satx bo’yicha
signalizatsiyasi
|
611LICAHL
10004
611LV
10002
|
mm
mm
mm
|
1000
1300
700
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Satxning differentsial datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷1650) mm
DCS dan boshqarish tizimi
“HЗ” past haroratli, burchakli boshqaruvchi klapan
|
Smena
muhandisi
|
V611002 bo‘lgan past
bosimli suyuq kislorod rezervuaridagi satx:
maksimal satx bo’yicha
signalizatsiyasi
minimal satx bo’yicha
signalizatsiyasi
|
611LIAHL
14001
|
mm
mm
mm
|
9500
dan kam
10000
4000
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Satxning differentsial datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷14300) mm
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
V611001 bo‘lgan doimiy bosimdagi kislorod rezervuaridagi satx:
maksimal satx bo’yicha
signalizatsiyasi
minimal satx bo’yicha
signalizatsiyasi
|
611LIAHL
14002
|
mm
mm
mm
|
8000
dan kam
8500
4000
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Satxning differentsial datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷13400) mm
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
V611004 bo‘lgan o‘rta
bosimdagi suyuq azot rezervuaridagi satx:
maksimal satx
signalizatsiyasi
minimal satx
signalizatsiyasi
|
611LIAHL
15001
|
mm
mm
mm
|
9500
dan kam
10000
4000
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Satxning differentsial datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷15300) mm
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
V611003 bo‘lgan doimiy bosimdagi suyuq azot rezervuaridagi suyuqlik satxi:
maksimal satx bo’yicha
signalizatsiyasi
minimal satx bo’yicha
signalizatsiyasi
|
611LIAHL
15002
|
mm
mm
mm
|
8000
dan kam
8500
4000
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Satxning differentsial datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷15300) mm
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
V611005 bo‘lgan atmosfera bosimdagi suyuq argonrezervuaridagi suyuqlik satxi:
maksimal satx bo’yicha
signalizatsiyasi
minimal satx bo’yicha
signalizatsiyasi
|
611LIAHL
17001
|
mm
mm
mm
|
8000
dan kam
8500
4000
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Satxning differentsial datchigi
O‘lchash diapazoni:(0÷13100) mm
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Gaz hom- ashyosi
tarkibidagi uglevodorodlar miqdorini aniqlash tahlili:
maksimal miqdor bo’yicha
signalizatsiyasi
maksimal miqdor bo’yicha blokirovka.
611XV-29002 bo’lgan
klapan ochiladi
|
611AIASH
07002B
|
ppm
ppm
ppm
|
50
dan kam
50
100
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Gaz xromatografi
CH4 ni o‘lchash diapazoni:
(0 ÷ 200) ppm
C2H2 ni o‘lchash diapazoni:
(0 ÷ 2,0) ppm
C2H4 ni o‘lchash diapazoni:
(0 ÷ 100) ppm
C2H6 ni o‘lchash diapazoni:
(0 ÷ 100) ppm
NMHC o‘lchash diapazoni:
(0 ÷ 500) ppm
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Molekulyar sitodan keyingi suv (H2O) miqdorini aniqlash tahlili:
maksimal miqdor bo’yicha
signalizatsiyasi
|
611AIAH
03002
|
ppm
ppm
|
2,5
dan kam
2,5
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Namlik analizatori
O‘lchash diapazoni:(0÷100) ppm
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Sovituvchi agregatga uzatiluvchi havodagi karbonat angidrid (CO2) miqdorini aniqlash tahlili:
maksimal miqdor bo’yicha
Signalizatsiyasi
|
611AIAH
03003
|
ppm
ppm
|
1
dan kam
1
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Karbonat angidrid analizatori
O‘lchash diapazoni:(0÷10) ppm
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Sovituvchi agregatga
uzatiluvchi havodagi
azot oksidi (N2O)
miqdorini aniqlash tahlili:
maksimal miqdor bo’yicha
blokirovka
Otsekatel ochiladi:
611XV-26004,
Klapanlar yopiladi:
611HY-29002, 611FICA-02001, 611FICA-02002, 611HV-05003,
611HV-05004
To‘xtaydi: P611001A/B, P611003A/B, Р611002А/В, C611001,
611ESC-03001(SFC)
|
611AISHH
03004
|
ppm
ppm
|
2
9
|
Ko‘rsatuvchi
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Karbonat angidrid analizatori
O‘lchash diapazoni:(0÷10) ppm
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Sovituvchi agregatga
uzatiluvchi havodagi namlik miqdorini aniqlash tahlili:
maksimal miqdor bo’yicha
signalizatsiyasi
|
611AIAH
05001
|
ppm
ppm
|
0,35
0,5
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Karbonat angidrid analizatori
O‘lchash diapazoni:(0÷10) ppm
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Tayyor kislorod (O2) mahsulotining tozalik
darajasi tahlili:
minimal kontsentratsiya bo’yicha signalizatsiyasi
minimal kontsentratsiya bo’yicha blokirovkasi
Klapan yopiladi:
611LV-08007
|
611AIASL,LL
06001
|
%
%
%
|
99,6
99,4
98,0
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Blokirovka Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Kislorod analizatori
O‘lchash diapazoni:(98÷100) %
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Kislorodning tayyor azot (N2) mahsulotidagi miqdori:
Maksimal miqdor bo‘yicha signalizatsiya
Yopiladi:611HV-08006
|
611AIAH
06002
|
ppm
ppm
|
5
8
|
Ko‘rsatuvchi
Analiz
Signalizatsiya
Joydagi
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Kislorod analizatori
O‘lchashdiapazoni:(0÷10) ppm
DCSdanboshqarishtizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611003 bo‘lgan suyuq
kislorod bug‘latkichidagi azot oksidi (N2O) miqdorini aniqlash tahlili
maksimal miqdor bo‘yicha blokirovka
To‘xtatadi: C611001,
C611002, C611006A/B, P611001AB va P611002AB
|
611AISH,HH
07001
|
ppm
ppm
|
2
9
|
Ko‘rsatuvchi
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Infraqizil analizator
O‘lchash diapazoni:(0÷10) ppm
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611003 bo‘lgan suyuq
kislorod bug‘latkichidagi uglevodorodlar miqdorini aniqlash tahlili:
maksimal miqdori bo‘yicha signalizatsiya
maksimal miqdor bo‘yicha blokirovka
611HY-29002, 611FICA-02001, 611FICA-02002, 611HV-05003, 611HV-05004 bo’lgan klapanlar yopiladi
C611001 havo kompressori, P611001AB va P611002AB suv nasoslari, P611003AB suyuq kislorod nasoslari to’xtaydi
|
611AIASH,HH
07002E
|
ppm
ppm
ppm
|
50
dan kam
50
100
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Gaz xromatografi
CH4 ni o‘lchash diapazoni:
(0 ÷ 200) ppm
C2H2 ni o‘lchash diapazoni:
(0 ÷ 2) ppm
C2H4 ni o‘lchash diapazoni:
(0 ÷ 100) ppm
C2H6 ni o‘lchash diapazoni:
(0 ÷ 100) ppm
NMHC o‘lchash diapazoni:
(0 ÷ 500) ppm
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611002 bo‘lgan kondensatsion bug‘latgichdagi uglevodorodlar miqdorini aniqlash tahlili
maksimal miqdori bo‘yicha signalizatsiya
|
611AIAH
08001
|
ppm
ppm
|
50
dan kam
100
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Gaz xromatografi
CH4 ni o‘lchash diapazoni:
(0 ÷ 200) ppm
C2H2 ni o‘lchash diapazoni:
(0-2) ppm
C2H4 ni o‘lchash diapazoni:
(0-100) ppm
C2H6 ni o‘lchash diapazoni:
(0- 100) ppm
NMHC o‘lchash diapazoni:
(0- 500) ppm
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
E611002 bo‘lgan kondensatsion bug‘latgichdagi
kislorod (O2) ning tozalik darajasini aniqlash tahlili
|
611AI
08009
|
%
|
99,6
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Kislorod analizatori
O‘lchash diapazoni:(98÷100) %
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611005 bo‘lgan kolonnagakiruvchi argon
tozaligining tahlili
minimal miqdori bo‘yicha signalizatsiya
|
611AIAL
10001
|
%
%
|
8,0
dan ko’p
8,0
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Tozalangan argon analizatori
O‘lchash diapazoni:(0÷15) %
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611005 bo‘lgan kolonnadan chiquvchi argon
tarkibidagikislorod
miqdorini aniqlash tahlili:
maksimal miqdori bo‘yicha signalizatsiya
maksimal miqdori bo‘yicha blokirovka
Klapan yopiladi: 611LV10007
|
611AIASH,HH
10003
|
ppm
ppm
ppm
|
1,5
2,0
4,0
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Blokirovka Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Kislorod analizatori
O‘lchash diapazoni:(0÷10) ppm
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
T611005 bo‘lgan kolonnadan chiquvchi argon
tozaligi tahlili.
minimal tozaligi bo‘yicha signalizatsiya
|
611AIAL
10004
|
%
%
|
98
dan ko’p
98
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Tozalangan argon analizatori
O‘lchash diapazoni:(80÷100) %
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Tozalangan argon tarkibidagi azot miqdorini aniqlash tahlili:
maksimal miqdori bo‘yicha signalizatsiya
|
611AIAH
10005
|
ppm
ppm
|
4
dan kam
4
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Oz miqdordagi azot analizatori
O‘lchash diapazoni:(0÷10) ppm
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
Azot kompressori atrofi ish hududidagi havoda
kislorodning miqdori:
minimal miqdor bo‘yicha signalizatsiya
minimal miqdor bo’yicha blokirovka
halokatli ventilyatsiya ishga tushadi
|
611GIASL,LL
01001 ÷ 01002
|
%
%
%
|
20,0
19,8
18,0
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Elektrokimyoviy datchik-gazoanalizator
O‘lchash diapazoni:(0÷25) %
Aniqligi:±3%
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
D611001A bo‘lgan
adsorberga kiruvchi qismidagi to‘suvchi klapanning uzoqdan boshqaruvi.
Klapanning ochilishi va yopilishi namoyon bo‘ladi.
|
611XZO
03001
611XZC
03001
611XV
03001
|
|
|
MBP
Avtomatik
Boshqarish
Joyida
|
DCS dan boshqarish tizimi
Elektromagnitli klapan va yakuniy o‘chiruvchi bilan komplekt pnevmatik turdagi to‘suvchi klapan DN 28ʺ
|
Smena
muhandisi
|
D611001B bo‘lgan
adsorberga kiruvchi qismidagi to‘suvchi klapanning uzoqdan boshqaruvi. Klapanning ochilishi va yopilishi namoyon bo‘ladi.
|
611XZO
03002
611XZC
03002
611XV
03002
|
|
|
MBP
Avtomatik
Boshqarish
Joyida
|
DCS dan boshqarish tizimi
Elektromagnitli klapan va yakuniy o‘chiruvchi bilan komplekt pnevmatik turdagi to‘suvchi klapan DN 28ʺ
|
Smena
muhandisi
|
D611001A bo‘lgan
adsorberdan chiquvchi qismidagi to‘suvchi klapanning uzoqdan boshqaruvi.
Klapanning ochilishi va yopilishi namoyon bo‘ladi.
|
611XZO
03003
611XZC
03003
611XV
03003
|
|
|
MBP
Avtomatik
Boshqarish
Joyida
|
DCS dan boshqarish tizimi
Elektromagnitli klapan va yakuniy o‘chiruvchi bilan komplekt pnevmatik turdagi to‘suvchi klapan DN 28ʺ
|
Smena
muhandisi
|
D611001B bo‘lgan
adsorberdan chiquvchi qismidagi to‘suvchi klapanning uzoqdan boshqaruvi.
Klapanning ochilishi va yopilishi namoyon bo‘ladi.
|
611XZO
03004
611XZC
03004
611XV
03004
|
|
|
MBP
Avtomatik
Boshqarish
Joyida
|
DCS dan boshqarish tizimi
Elektromagnitli klapan va yakuniy o‘chiruvchi bilan komplekt pnevmatik turdagi to‘suvchi klapan DN 28ʺ
|
Smena
muhandisi
|
D611001A regeneratsion gazning adsorberga kiruvchi qismidagi to‘suvchi klapanning uzoqdan boshqaruvi.
Klapanning ochilishi va yopilishi namoyon bo‘ladi.
|
611XZO
03011
611XZC
03011
611XV
03011
|
|
|
MBP
Avtomatik
Boshqarish
Joyida
|
DCS dan boshqarish tizimi
Elektromagnitli klapan va yakuniy o‘chiruvchi bilan komplekt pnevmatik turdagi to‘suvchi klapan DN 24ʺ
|
Smena
muhandisi
|
D611001B regeneratsion gazning adsorberga kiruvchi qismidagi to‘suvchi klapanning uzoqdan boshqaruvi.
Klapanning ochilishi va yopilishi namoyon bo‘ladi.
|
611XZO
03012
611XZC
03012
611XV
03012
|
|
|
MBP
Avtomatik
Boshqarish
Joyida
|
DCS dan boshqarish tizimi
Elektromagnitli klapan va yakuniy o‘chiruvchi bilan komplekt pnevmatik turdagi to‘suvchi klapan DN 24ʺ
|
Smena
muhandisi
|
D611001A regeneratsion gazning adsorberdan chiquvchi qismidagi
to‘suvchi klapanning uzoqdan boshqaruvi.
Klapanning ochilishi va yopilishi namoyon bo‘ladi.
|
611XZO
03013
611XZC
03013
611XV
03013
|
|
|
MBP
Avtomatik
Boshqarish
Joyida
|
DCS dan boshqarish tizimi
Elektromagnitli klapan va yakuniy o‘chiruvchi bilan komplekt pnevmatik turdagi to‘suvchi klapan DN 24ʺ
|
Smena
muhandisi
|
D611001B regeneratsion gazning adsorberdan chiquvchi qismidagi
to‘suvchi klapanning uzoqdan boshqaruvi.
Klapanning ochilishi va yopilishi namoyon bo‘ladi.
|
611XZO
03014
611XZC
03014
611XV
03014
|
|
|
MBP
Avtomatik
Boshqarish
Joyida
|
DCS dan boshqarish tizimi
Elektromagnitli klapan va yakuniy o‘chiruvchi bilan komplekt pnevmatik turdagi to‘suvchi klapan DN 24ʺ
|
Smena
muhandisi
|
V611006 azot saqlovchi rezervuardan azotning
chiqish qismidagi to‘suvchi klapanni masofadan boshqarish.
Klapanning ochilishi va yopilishi namoyon bo‘ladi.
|
611XZO
16002
611XZC
16002
611XV
16002
|
|
|
MBP
Avtomatik
Boshqarish
Joyida
|
DCS dan boshqarish tizimi
Elektromagnitli klapan va yakuniy o‘chiruvchi bilan komplekt pnevmatik turdagi to‘suvchi klapan DN 24ʺ
|
Smena
muhandisi
|