Mavzu: Kabel turlari va afzalliklari. Kabel turlari afzalliklari va kamchiliklari

|
Mavzu: Kabel turlari va afzalliklari. Kabel turlari afzalliklari va kamchiliklari
|
bet | 9/81 | Sana | 08.02.2024 | Hajmi | 1,77 Mb. | | #153120 |
Bog'liq Uzb temaMavzu: Kabel turlari va afzalliklari. Kabel turlari afzalliklari va kamchiliklari
Tel- bu bitta izolyatsiyalanmagan, bir yoki bir nechta izolyatsiyalangan yadro bo'lib, uning ustiga yotqizish va ishlatish shartlariga qarab, metall bo'lmagan qobiq, tolali materiallar yoki sim bilan o'ralgan yoki o'ralgan bo'lishi mumkin. Simlar yalang'och va izolyatsiyalangan bo'lishi mumkin.
yalang'och simlar
Yalang'och simlar o'tkazuvchan yadrolari hech qanday himoya yoki izolyatsiyalovchi qoplamaga ega bo'lmagan simlar deb ataladi. Yalang'och simlar (PSO, PS, A, AC va boshqalar) asosan ishlatiladi. Izolyatsiya qilingan simlar - o'tkazuvchan yadrolari kauchuk yoki plastmassa izolyatsiyasi bilan qoplangan simlar. Ushbu simlar izolyatsiyasi ustida paxta ipidan o'ralgan yoki kauchuk, plastmassa yoki metall lenta. Izolyatsiya qilingan simlar himoyalangan va himoyalanmagan bo'linadi.
Himoyalangan simlar
Himoyalangan simlar tashqi ta'sirlardan muhrlanish va himoya qilish uchun mo'ljallangan elektr izolyatsiyasi ustidagi qobiqga ega bo'lgan izolyatsiyalangan simlar deb ataladi. Ular orasida APRN, PRHD, APRF va boshqalar simlari himoyalanmagan izolyatsiyalangan sim elektr izolyatsiyasi ustidagi g'ilofga ega bo'lmagan sim deb ataladi. Bular APRTO, PRD, APPR, APPV, PPV va boshqalar simlari.
Kordonlar
Shnur - bu ikki yoki undan ortiq izolyatsiyalangan egiluvchan yoki o'ta egiluvchan o'tkazgichlardan iborat bo'lgan, 1,5 mm2 gacha bo'lgan kesimli, o'ralgan yoki parallel ravishda yotqizilgan, ish sharoitlariga qarab qoplangan, metall bo'lmagan qobiq yoki boshqa himoya qoplamali simdir. .
Kabellar
K abel - bir-biriga o'ralgan, qoida tariqasida, umumiy kauchuk, plastmassa, metall niqobi ostida (NRG, KG, AVVG va boshqalar) o'ralgan bir yoki bir nechta izolyatsiyalangan yadrolar. Qopqoq yadro izolyatsiyasini yorug'lik, namlik, turli xil ta'sirlardan himoya qilish uchun xizmat qiladi kimyoviy moddalar va shuningdek, uni mexanik shikastlanishdan himoya qilish uchun.
O'rnatish simlari
O'rnatish simlari qattiq yotqizilgan quvvat va yoritish tarmoqlarini o'rnatish uchun mo'ljallangan ochiq havoda va ichkarida. Ular bitta va torli, rezina va plastmassa izolyatsiyalangan, himoyalanmagan va engil mexanik shikastlanishdan himoyalangan holda ishlab chiqariladi. Simlarning o'tkazgich o'tkazgichlari standart bo'limlarga ega, mm: 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4.0; 6,0; 10,0; 16.0 va boshqalar.
Telning radiusini bilib, uning kesimini qanday aniqlash mumkin
Brendlarga qarab, standart simli tasavvurlar ma'lum ma'nolarga ega. Agar simning kesimi noma'lum bo'lsa, u quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:
bu erda S - sim kesimi, mm2; n - 3,14 ga teng son; r - sim radiusi, mm.
Oqim o'tkazuvchi yadro simining diametri (izolyatsiyasiz) mikrometr yoki bilan o'lchanadi. Tarmoqli simlar va kabellarning kesimi barcha simlarning kesimlari yig'indisi bilan aniqlanadi.
O'rnatish simlarining turlari
APV, PV plastmassa izolyatsiyali o'rnatish simlari g'ilofsiz va himoya qoplamalarsiz amalga oshiriladi, chunki plastik izolyatsiyani yorug'likdan, namlikdan himoya qilish shart emas va engil mexanik stressga chidamli.
Kauchuk izolyatsiyasi bo'lgan simlarni mexanik shikastlanishdan, yorug'lik va namlik ta'siridan himoya qilish uchun alyuminiy qotishma AMT yoki guruchdan (APRF, PRF, PRFl) yoki PVX birikmasidan (PRHD va boshqalar) tayyorlangan buklangan tikuvli g'iloflar qo'llaniladi.
Simlarning izolyatsiyasi ma'lum bir ish kuchlanishiga mo'ljallangan bo'lib, ular uzoq vaqt va xavfsiz foydalanishlari mumkin. Shuning uchun, sim markasini tanlashda, sim izolyatsiyasi mo'ljallangan ish kuchlanishi 380, 220, 127, 42, ta'minot kuchlanishining nominal standart qiymatidan kattaroq yoki teng bo'lishi kerakligini hisobga olish kerak. 12 V.
O'rnatish simlari ulangan yukga mos kelishi kerak. Xuddi shu tovar va bir xil simli uchastka uchun yotqizish shartlariga bog'liq bo'lgan turli kattalikdagi yuklarga ruxsat beriladi. Masalan, ochiq havoda yotqizilgan simlar yoki kabellar quvurlarga yotqizilgan yoki gips ostida yashiringanidan ko'ra yaxshiroq soviydi. Kauchuk izolyatsiyasi bo'lgan simlar o'zlarining yadrolarini 65 ° C dan yuqori bo'lmagan uzoq muddatli isitish haroratiga va plastik izolyatsiyaga ega simlar -70 ° S ga imkon beradi.
Sim belgilarini qanday ochish mumkin
Simlar harflar bilan belgilanadi, shundan so'ng o'tkazuvchi simlarning soni va tasavvurlar maydoni raqamlar bilan yoziladi. Simni belgilashda quyidagi tuzilma qabul qilinadi. P harfi markazda joylashgan bo'lib, simni yoki PPni - tekis ikki yoki uch simli simni bildiradi. P yoki PP harflari A harfi oldidan bo'lishi mumkin, bu sim alyuminiy o'tkazgichlardan yasalganligini ko'rsatadi; agar A harfi bo'lmasa, u holda o'tkazgichlar misdan qilingan.
P yoki PP harfidan keyin simli izolyatsiya qilingan materialni tavsiflovchi harf mavjud: R - kauchuk, V - polivinilxlorid va P - polietilen izolyatsiyasi (APRR, PPV va boshqalar). Telning kauchuk izolatsiyasi turli xil qoplamalar bilan himoyalangan bo'lishi mumkin: B - PVX birikmasidan tayyorlangan, H - yonmaydigan xlorpren qobig'i (nayrit). B va H harflari simli izolyatsiyalash materialining harflaridan keyin joylashtiriladi - APRN, PRI, PRHD.
Agar simda lak bilan qoplangan paxta ipining ortiqcha oro bermaylari bo'lsa, bu L harfi bilan ko'rsatiladi va agar ip chirigan birikma bilan singdirilgan bo'lsa, u holda sim markasidagi harf o'tkazib yuboriladi. L harfi sim markasini belgilashda oxirgi o'rinda joylashgan.
Moslashuvchan oqim o'tkazgichlari bo'lgan simlar G harfi bilan belgilanadi, u kauchukdan keyin - R yoki polivikilxloriddan oldin - izolyatsiyada (PRGI va boshqalar) joylashtiriladi. Yagona va torli simlar qo'yish uchun mo'ljallangan po'lat quvurlar va chirishga qarshi birikma bilan singdirilgan ortiqcha oro bermay, tovar belgisi oxirida TO (APRTO, PRTO) harflari bo'lsin.
Kauchuk izolyatsiyali PVX simli qoplama yog'ga chidamli. Ajratish bazasidagi tekis simlar 4 mm gacha kengligi va 20 mm uzunlikdagi teshilishi mumkin. Teshiklarning chekkalari orasidagi masofa 15 mm gacha. O'rnatish vaqtida simlarni ajratishni osonlashtirish uchun simlarni etiketlash mumkin.
Ichki va tashqi makon uchun qurilmalarni dan filiallari havo liniyalari turar-joy binolari va binolarda simning ichida, uning izolyatsiyalangan yadrolari orasida joylashgan qo'llab-quvvatlovchi po'lat kabelga ega bo'lgan maxsus simlar ishlab chiqariladi. Arqon simlari 2, 3 va 4 yadroli bo'lib, kauchuk yoki PVX izolyatsiyasiga ega. ABT simining oqim o'tkazgichlari qora, ko'k, jigarrang va boshqa ranglarda izolyatsiya qilingan. O'rnatish simlari haroratda ishlash uchun mo'ljallangan muhit-40 dan + 50 ° C gacha va nisbiy namlik 95 ± 3% (+ 20 ° C da).
Kabel belgilarini qanday ochish kerak
Simlar singari, ular harflar bilan belgilanadi, shundan so'ng o'tkazgich simlarning soni va tasavvurlar maydoni raqamlar bilan yoziladi. Elektr kabellari uchun siz kauchuk va plastmassa izolyatsiyali quvvatsiz zirhli kabellardan foydalanishingiz mumkin. Yadro izolyatsiyasini yorug'lik, namlik, kimyoviy moddalar, shuningdek mexanik shikastlanishdan himoya qilish uchun kabellar qoplamalar bilan qoplangan. turli materiallar. Qo'rg'oshin, alyuminiy va po'latdan yasalgan metall qoplamalar kabellar (zirh) uchun himoya qoplamasi emas. Namlikka chidamli materiallardan (plastmassa va kauchuk) tayyorlangan kabellarni izolyatsiyalashda metall qobiq o'rniga plastik yoki kauchuk qobiq tayyorlanishi mumkin.
Kauchuk izolyatsiyalangan kabellarning markalari- ASRG, SRG, VRG, AVRG, ANRG, NRG; plastik izolyatsiya bilan - AVVG, VVG, APVG, PVG, APsVG, PsVG, APvVG, PvVG.
Kabel markalarini belgilashdagi birinchi harf, A harfi bundan mustasno, materialni belgilaydi: B - PVX birikmasi, P - polietilen, Ps - o'z-o'zidan o'chadigan polietilen, Pv - vulkanizatsiya qiluvchi polietilen, N - nayrit, C - qo'rg'oshin . Ikkinchi harf B izolyatsion materialni belgilaydi - PVX birikmasi, R - kauchuk. Uchinchi harf G kabelning zirhlanmaganligini bildiradi.
Ushbu markalarning quvvat kabellari statsionar holatda - 50 dan + 50 gr gacha bo'lgan muhit haroratida ishlash uchun mo'ljallangan. C bilan nisbiy namlik havo 98% gacha. Kabellar uzoq vaqt davomida baholanadi ruxsat etilgan harorat ular 70 ° S gacha yashashdi.
ANRG va NRG markalarining kabellari yonmaydigan kauchuk qobiqga ega. Portativ lampalar, mobil elektrlashtirilgan mashinalar va portativ elektr jihozlarini tarmoqqa ulash uchun KG, KGN, KLG, KPGSN va boshqalar kabi kauchuk izolyatsiyali moslashuvchan kabellar qo'llaniladi.
|
| |