O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi qashqadaryo viloyati kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish xududiy boshqarmasi dehqonobod tuman 1-son kasb-hunar maktabi - bet 15

|
O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi qashqadaryo viloyati kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish xududiy boshqarmasi dehqonobod tuman 1-son kasb-hunar maktabi
|
bet | 15/104 | Sana | 07.12.2023 | Hajmi | 0,62 Mb. | | #113156 |
Bog'liq O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi q-hozir.orgHimoyalangan simlar va metal qobiqsiz kabellar vositasida elektr o’tkazish
Mahkamlashlar orasidagi masofa:
Gorizontal o’tkazishda
Vertikal o’tkazishda
Birinchi mahkamlash nuqtasidan asboblar qutisigacha va o’tish joylarigacha bo’lgan masofa
Egilgan joydan birinchi mahkamlashgacha
|
4 gacha
4 dan katta
4 gacha
4 dan katta
4 gacha
4 dan katta
–
|
Ko’pi bilan 50
100
70
100
70
100
Trassaning o’qlari kesishgan nuqtadan boshlab egish radi–usi plyus 1 sm
|
Himoyalangan VRG, NRG kabellari uchun yo’l qo’yiladigan eng kichik egish
radiuslari
SHuning o’zi, PRF, APRF simlari uchun
|
–
–
|
Kabelning tashqi diametridan 10 marta katta
Sim qobig’ining tashqi diametridan 6 marta katta
|
Qurilish konstruktsiyalaridan o’tish joylarida o’tkaziladigan kabellar va simlar bir chiziqda hamda bir tekisda joylashishi lozim. Ochiq holda o’tkaziladigan va truba orqali o’tkaziladigan o’tkazgichlar: ko’z ilg’amaydigan bo’lishi va xonaning arxitektura bezagini buzilmasligi lozim. Elektr o’tkazgichlar trassasi karnizlar va arxitektura liniyalari bo’ylab kamida 25 mm uzoqroqdan o’tkazilishi lozim.
Qurilish konstruktsiyalarining ariqchalari va kanallarida o’tkaziladigan yashirin elektr o’tkazgich trassalari elektr jihozlarining elementlari orasidagi eng qisqa masofalar bo’yicha rejalanadi.
Qurilishni industrlashtirish munosabati bilan sanoat va jamoat binolarini yig’ma qurilish konstruktsiyalaridan qurish borgan sari amalda keng qo’llanilmoqda. Yig’ma qurilish konstruktsiyalari simlarini o’tkazish uchun kanallar va elektr jihozlarini o’rnatish uchun o’yiqlar, tokchalar, chuqurchalari bor holda tayyorlanmoqda.
Po’lat va izolyatsion trubalar ichidan o’tkaziladigan o’tkazgichlar trassalarini rejalash uchun normalangan o’lchamlar
2–jadval
Nomi
|
Trubalarning o’lchamlari, dyuym.
|
Normalangan o’lchamlar, sm
|
Po’lat rubalar ichidan o’tkazilgan elektr o’tkazgichlar
|
Trassaning gorizontal va vertikal qismlarida ochiq o’tkazilgan trubalarning mahkamlash nuqtalari orasidagi eng katta masofa
Parallel o’tkazilgan trubalarning o’qlari orasidagi asofa
SHuning o’zi, manjetalar bilan biriktirilgan, elektr yordamida payvandlangan yupqa devorli trubalar uchun
Elektr apparatlaridan trubalarning mahkamlash nuqtalarigacha bo’lgan masofa SHuning o’zi, yashiklardan uzun qutilaridan va yoritgichlardan
Trubalarning egish burchaklari va standart tirsaklari
Trubalarning eng kichik egish radiuslari:
Betonda ochiq va yashirin o’tkazishning hamda trubalar ichidan faqat qo’rg’oshin yoki polivinilxlorid qobiqli kabelarni o’tkazishning hamma turlari uchun
|
3/4 gacha
1–1/2gacha
2 va undan yuqori
1 gacha
11/2 gacha
21/2 gacha
3 va undan katta
Hamma diametrlari
SHuning o’zi
_”_
_”_
_”_
Hamma diametrdagi trubalar
|
250
300
350–400
5,5
10
14
16
10
80
30
105, 120, 135 va 150 gacha
Tashqi diametri–dan 10 marta ortiq.
Tashqi diametri–dan 6 marta ortiq.
|
|
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi qashqadaryo viloyati kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish xududiy boshqarmasi dehqonobod tuman 1-son kasb-hunar maktabi
|