Elektr apparatlarni tanlash

|
Elektr apparatlarni tanlash
|
bet | 1/4 | Sana | 31.01.2024 | Hajmi | 15,93 Kb. | | #149020 |
Bog'liq Elektr apparatlarni tanlash-fayllar.org
Elektr apparatlarni tanlash
Elektr apparatlarni tanlash.
Elektr apparatlarini tanlash kataloglar yordamida elektr qurilmaning normal rejimdagi ko‘rsatgichlari bo‘yicha bajariladi. Qabul qilingan apparatni ulanish nuqtasidagi maksimal qisqa tutashuv toki ta’siri bo‘yicha tekshirib ko‘rinishi zarur. Albatta, katalog bo‘yicha tanlangan apparatlarning parametrlari (nominal kuchlanishi va toki) elektr qurilmaning ekspluatatsiya sharoitidagi kuchlanish va tok miqdorlariga teng yoki katta bo‘lishi kerak.
Aniq apparatlarni ma’lum ish rejim sharoitlari uchun qabul qilinganda ko‘plab omillarni hisobga olishga to‘g‘ri keladi. Biz bulardan faqat apparatlarni qisqa tutashuv toki ta’siriga chidamligiga e’tibor beramiz, ya’ni apparatlarning turg‘unligini hisobga olamiz.
YUqori kuchlanishli uzgichlarni tanlash. YUqori kuchlanishli elektr energiyasini uzatish va taqsimlash jarayonida elektr zanjirlarini ulash va uzishga to‘g‘ri keladi. Bu jarayonlar maxsus uzgichlar (viklyuchatel) yordamida bajariladi. Uzgichlar yordamida elektr toklarni faqat nomiial rejimlarda emas, balki har xil avariya va qisqa tutashuv holatlarda ham uzish yoki ulash jarayonlarini bajarish mumkin. Ma’lumki, qisqa tutashuv rejimidagi tokning miqdori juda katta bo‘ladi SHuning uchun uzgichlar taqsimlash qurilmalarining eng ma’sul elementlaridan biri hisoblanadi. YUqori kuchlanishli uzgichlarni nominal kuchlanishi va toki, o‘chiriluvchi tokning qiymati va quvvati bo‘yicha qabul qilinadi. Odatda, uzgichning katalogdagi ko‘rsatgichlari va hisobiy miqdorlar o‘zaro solishtiriladi.
Ayirgichlarni tanlash. Ayirgichlar (raz’ediniteli) kuchlanish ta’siridagi toksiz elektr zanjirlarini uzish yoki ulash uchun ishlatiladi. Ayirgichlar elektr zanjirlarida ko‘rinib turuvchi uzun oraliqni hosil qiladi. Ayirgichlarda elektr yoyni o‘chiradigan moslamalar bo‘lmaganligi uchun ular uzgichlardan keyin yoki oldin o‘rnatiladi. Ayirgichlar ta’mirlash ishlarida yoki uzuvchi apparatlarni teshirilayotganda xavfsizlikni ta’minlashda qo‘llaniladi.
Ayirgichlar yordamida transformatorlarning salt ish rejimidagi tokni; transformatorlarning neytral tokini, katta bo‘lmagan zaminlash toklarni, zaryad toklarini uzish mumkin. Ayirgichlar 6 kV va undan yuqori kuchlanishlarga mo‘ljallangan bo‘lib, nominal toklari 200A dan katta bo‘ladi.
Ayirgichlarni tanlash va tekshirish uzgichlar uchun ko‘rsatilgan tartibda bajarilib, uzish toki va quvvati bo‘yicha tekshirilmaydi.
YUqori kuchlanishli saqlagichlarni - nominal kuchlanish va tok orqali qabul qilinadi va maksimal uzuvchi tok va quvvat bo‘yicha tekshirib ko‘riladi.
Tok transformatorlarini tanlash. Tok transformatorlari nominal tok, nominal kuchlanish, ikkilamchi chulg‘amning yuklamasiga bog‘liq bo‘lgan aniqlik
Dinamik qarshilikka (qisqa tutashuvdagi kuchlanish oqimiga bardoshli bo’lishi kerak):Dinamik chidamlilikni tekshirish. U termal qarshilik oqimi va taxminiy termal qarshilik vaqti bo'yicha ishlab chiqariladi:
- shart bajarilgan РДЗ-110 shartga mos keladi.
Xulosa: ajratgich barcha tanlov shartlarini bajarganligi sababli, biz nihoyat РДЗ -110 ajratgichni o'rnatish uchun qabul qilamiz
|
| |