Ulanish sxemasining topraklama tizimining turiga bog'liqligi

|
Ulanish sxemasining topraklama tizimining turiga bog'liqligi
|
bet | 5/9 | Sana | 04.06.2024 | Hajmi | 325,78 Kb. | | #259986 |
Bog'liq Zaminlash.Ulanish sxemasining topraklama tizimining turiga bog'liqligi
Uy-joy ob'ektlarini erga ulash quyidagi tizimlar bo'yicha amalga oshiriladi: TN (TN-C, TN-S, TN-C-S quyi tizimlari) yoki TT. Nomdagi birinchi harf quvvat manbaining topraklanmasını, ikkinchisi - elektr jihozlarining ochiq qismlarini erga ulashni bildiradi.
N dan keyin keyingi harflar bitta o'tkazgichdagi kombinatsiyani yoki nol ishlaydigan va nol himoya o'tkazgichlarining funktsiyalarini ajratishni ko'rsatadi. S - nol ishlaydigan (N) va nol himoya (PE) o'tkazgichlari ajratilgan. C - nol himoya va nol ishlaydigan o'tkazgichlarning funktsiyalari bitta o'tkazgichda (PEN-o'tkazgich) birlashtirilgan.
Tuproq elektrodining qarshiligining pasayishi tuproqning noto'g'ri oqimi ko'rsatkichlarining oshishiga olib kelmasa, elektr xavfsizligi to'liq ta'minlanadi. Topraklama ulanish sxemasi ob'ektda o'rnatilgan elektr tarmog'i tizimiga qanday bog'liqligini ko'rib chiqing.
TN-S topraklama tizimi
Shakl 1. TN-S tizimi
TN-S elektr tarmog'i bilan jihozlangan ob'ektlarda neytral ishchi va himoya o'tkazgichlar butun uzunligi bo'ylab ajratiladi va fazali izolyatsiya buzilgan taqdirda, favqulodda oqim himoya PE o'tkazgich orqali yo'naltiriladi. RCD qurilmalari va difavtomat, himoya nol orqali oqim qochqinning paydo bo'lishiga reaksiyaga kirishib, tarmoqni yuk bilan o'chiring.
TN-S topraklama quyi tizimining afzalligi elektr tarmoqlaridan foydalanganda elektr jihozlarini va odamni favqulodda oqim bilan shikastlanishdan ishonchli himoya qilishdir. Shu sababli, ushbu tizim eng zamonaviy va xavfsiz deb nomlanadi.
TN-S tizimidan foydalangan holda topraklamani amalga oshirish uchun transformator podstansiyasidan uning binosigacha alohida tuproq simini yotqizish talab qilinadi, bu esa loyiha narxining sezilarli darajada oshishiga olib keladi. Shu sababli, xususiy sektor ob'ektlarini erga ulash uchun TN-S topraklama quyi tizimi amalda qo'llanilmaydi.
TN-C topraklama tizimi. TN-C-S ga o'tish zarurati
Shakl 2. TN-S tizimi
TN-C tizimi bo'yicha topraklama eski uy-joy fondi binolari uchun eng keng tarqalgan. Afzalligi shundaki, u tejamkor va amalga oshirish oson. Muhim kamchilik - bu alohida PE o'tkazgichining yo'qligi, bu qishloq uyining rozetkalarida topraklama mavjudligini va banyoda potentsial tenglashtirish imkoniyatini istisno qiladi.
Shahar atrofidagi binolarga elektr toki havo liniyalari orqali etkazib beriladi. Binoning o'zi uchun ikkita o'tkazgich mos keladi: faza L va birlashtirilgan PEN. Agar xususiy uyda TN-C tizimini TN-C-S ga o'tkazishni talab qiladigan uch yadroli sim mavjud bo'lsa, elektr paneldagi nol ishchi va nol himoya o'tkazgichni ajratib, erga ulash mumkin (qarang. 7-nashrning 1.7.132 PUE-bandi).
TN-C-S tizimiga muvofiq topraklama ulanishi
TN-C-S topraklama quyi tizimi elektr uzatish liniyalaridan binoga kirishgacha bo'lgan hududda nol ishchi va nol himoya o'tkazgichlarining birlashishi bilan tavsiflanadi. Ushbu tizimda topraklama texnik dizaynda juda oddiy, shuning uchun uni keng qo'llash tavsiya etiladi. Kamchilik - bu PEN o'tkazgichini buzmaslik uchun doimiy modernizatsiya zarurati, buning natijasida elektr jihozlari xavfli potentsialda bo'lishi mumkin.
Keling, TN-C tizimidan unga o'tish misolidan foydalanib, TN-C-S tizimiga muvofiq qishloq uyidagi topraklama ulanish sxemasini ko'rib chiqaylik.
Shakl 3. Asosiy kommutatorning sxemasi
Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, uch yadroli simni olish uchun uyda kommutatordagi PEN o'tkazgichni to'g'ri ajratish kerak. Biz elektr paneldagi avtobusni kuchli metall aloqasi bilan o'rnatganimizdan boshlaymiz va elektr uzatish liniyasining yonidan keladigan birlashtirilgan PEN o'tkazgichni ushbu avtobusga ulaymiz. PEN avtobusini jumper bilan keyingi o'rnatilgan PE avtobusiga ulaymiz. Endi PEN avtobusi nol ishlaydigan o'tkazgich N ning avtobusi vazifasini bajaradi.
Shakl 4. Yerga ulanish sxemasi (TN-C dan TN-C-S ga o'tish)
Shakl 5. TN-C-S tuproqli ulanish sxemasi
Ko'rsatilgan ulanishlarni tugatgandan so'ng, biz kommutatorni tuproq elektrodiga ulaymiz: topraklama moslamasidan biz pe avtobusini ishga tushiramiz. Shunday qilib, oddiy yangilash natijasida biz uyni uchta alohida sim bilan jihozladik (faza, nol himoya va nol ish).
Elektr qurilmalarini o'rnatish qoidalari elektr inshootlariga kirishda PE va PEN o'tkazgichlarini, birinchi navbatda, elektr tarmog'idagi 380/220 V kuchlanishdagi qarshiligi bo'lishi kerak bo'lgan tabiiy topraklama o'tkazgichlaridan foydalangan holda qayta yerga ulashni talab qiladi. 30 Ohm dan oshmasligi kerak (1.7-bandga qarang .103 PUE 7-nashr).
TT yerga ulanishi
6-rasm. TT tizimi
Sxemaning yana bir varianti - TT tizimidan foydalangan holda qishloq uyining topraklamasini oqim manbasining mustahkam tuproqli neytral bilan ulash. Bunday tizimning elektr jihozlarining ochiq o'tkazuvchan elementlari quvvat manbai neytralining topraklama o'tkazgichi bilan elektr aloqasi bo'lmagan topraklama qurilmasiga ulangan.
Bunday holda, quyidagi shartga rioya qilish kerak: himoya moslamasining o'chirish oqimi mahsulotining qiymati (Ia) va topraklama o'tkazgichi va topraklama o'tkazgichining umumiy qarshiligi (Ra) 50 V dan oshmasligi kerak (bandga qarang). Elektr kodeksining 1.7.59). Ra Ia ≤ 50 V.
Ushbu shartga rioya qilish uchun "Elektr inshootlarida himoya topraklama va potentsial tenglashtirish qurilmasi bo'yicha ko'rsatmalar" Va 1.03-08 30 ohm qarshilikka ega topraklama moslamasini qilishni tavsiya qiladi. Ushbu tizim bugungi kunda juda talabga ega va TN tizimi bilan elektr xavfsizligining etarli darajasini ta'minlashning iloji bo'lmaganda xususiy, asosan mobil binolar uchun ishlatiladi.
TT topraklama birlashtirilgan PEN o'tkazgichni ajratishni talab qilmaydi. Uyga mos keladigan alohida simlarning har biri elektr panelidan ajratilgan avtobusga ulangan. Va PEN o'tkazgichning o'zi, bu holda, neytral sim (nol) hisoblanadi.
Shakl 7. TT yerga ulash sxemasi
Shakl 8. TT tizimiga muvofiq topraklama va RCD uchun ulanish sxemasi
Diagrammadan ko'rinib turibdiki, TN-S va TT tizimlari bir-biriga juda o'xshash. Farqi TT dagi topraklama moslamasi va PEN o'tkazgich o'rtasida elektr aloqasining to'liq yo'qligidadir, agar ikkinchisi quvvat manbai tomonidan yonib ketgan bo'lsa, korpusda ortiqcha kuchlanish yo'qligini kafolatlaydi. elektr jihozlari. Bu TT tizimining yaqqol ustunligi bo'lib, ishda yuqori darajadagi xavfsizlik va ishonchlilikni ta'minlaydi. Uni ishlatishning nochorligini faqat yuqori narx deb atash mumkin, chunki bilvosita aloqada foydalanuvchilarni himoya qilish uchun qo'shimcha himoya o'chirish moslamalarini (RCD va kuchlanish rölesi) o'rnatish majburiydir, bu esa o'z navbatida sinov va sertifikatlashni talab qiladi. energiya nazorati bo'yicha mutaxassis tomonidan.
Xulosa
Umumiy ma'noda topraklama sxemasi uning elementlarining ulanishi: elektr jihozlari, kirish taqsimlash paneli, topraklama o'tkazgich PE, tuproq elektrodi.
Qishloq uyida topraklama moslamasini o'rnatish uchun siz quyidagi omillarga qarab uning ulanish xususiyatlarini tushunishingiz kerak:
elektr tarmog'ini ta'minlash usuli (transformator podstansiyasidan havo liniyalari yoki kabel)
zamin halqasi amalga oshiriladigan qo'shni hududdagi tuproq turi.
chaqmoqni himoya qilish tizimi, qo'shimcha quvvat manbalari yoki maxsus jihozlarning mavjudligi.
Topraklama ulanishini o'zingiz amalga oshirayotganda, siz Elektr o'rnatish qoidalarining 1.7-bo'limi qoidalariga amal qilishingiz kerak. Tabiiy topraklama o'tkazgichlarini ishlatishning iloji bo'lmasa, sun'iy topraklama o'tkazgichlari yordamida topraklama qurilmasini amalga oshiramiz Xususiy uyni topraklama ikkita tizim yordamida amalga oshirilishi mumkin: TN-C-S yoki TT. Eng ko'p qo'llaniladigan modernizatsiyalangan tizim TN-C - TN-C-S, texnik dizaynining soddaligi tufayli. TN-C-S tizimiga muvofiq qishloq uyining elektr xavfsizligini ta'minlash uchun PEN o'tkazgichni nol ishlaydigan va nol himoya o'tkazgichlarga ajratish kerak.
Tuproqli pastadirni tugatgandan so'ng, uni o'rnatish sifatini tekshirish va PUE standartlariga muvofiqligi uchun qarshilikni maxsus asboblar yordamida o'lchash kerak, bu esa mutaxassislarni jalb qilishni talab qilishi mumkin.
Sizning ob'ektingiz uchun topraklama va chaqmoqlardan himoya qilishni tashkil qilish bo'yicha maslahat kerakmi? Aloqa
Umumiy talablar
Topraklama elektr toki urishidan himoya qilishning asosiy choralaridan biridir.
Ushbu maqolada o'z qo'llaringiz bilan xususiy uyda topraklama qilish bo'yicha batafsil, bosqichma-bosqich ko'rsatmalar keltirilgan.
Boshlash uchun, keling, aniqlaymiz topraklama nima?
PUEga ko'ra topraklama- bu tarmoqning har qanday nuqtasini, elektr inshootini yoki asbob-uskunalarni yerga ulash moslamasi bilan qasddan elektrga ulash. (1.7.28-band)
|
| |