Kuchlanish nosimmetriyasining elektr jihozlari ishiga ta’siri

|
Kuchlanish nosimmetriyasining elektr jihozlari ishiga ta’siri
|
bet | 3/3 | Sana | 15.01.2024 | Hajmi | 178,96 Kb. | | #138096 |
Bog'liq Kuchlanish-nosimmetriyasini-elektr-energiya-istemolchilari-ishigaKuchlanish nosimmetriyasining elektr jihozlari ishiga ta’siri
nol o‘tkazgichdagi qo‘shimcha yo‘qolishlar oqibatida elektr tarmoqlarida elektr energiya yo‘qolishi ortadi.
nominal bo‘lmagan turli kuchlanishlarda bir fazali, ikki fazali istemolchilar va elektro energiyaning turli uch fazali istemolchilari kuchlanish chetlashishlarida yuz beradigan hodisalar kabi noxushliklarga olib keladi.
elektrodvigatellardakuchlanishning nosimmetriyasi rotorning aylanishiga teskari bo‘lgan yo‘qolishda magnit maydonining hosil bo‘lishiga sabab bo‘ladi.
kuchlanish nosimmetriyasi elektr mashinalarining, shuningdek, transformatorlarning ham xizmat muddatining qisqarishiga olib keladi.
Masalan, teskari ketma-ketlikda K2U = 2...4 %, nosimmetriya koeffisienti bilan uzoq vaqt ishlagan elektr mashinasining xizmat muddati 10-15 %ga kamayadi, agar u nominal yuklama bilan ishlasa xizmat muddati ikki martaga qisqaradi.
Shuning uchun GOST 13109-97 teskari (K2U) va nol (K0U) ketma-ketligi bo‘yicha kuchlanishning nosimmetriya koeffisientlari qiymatini normal ruxsat etilgan -2% va chegaraviy ruxsat etilgan – 4% qilib belgilab qo‘ygan.
Kuchlanish nosimmetriyasining ehtimoli katta bo‘lgan sababchisi sifatida GOST-13109-97 nosimmetrik yuklamali istemolchilarni ko‘rsatadi.
Kuchlanish nosimmetriyasini kamaytirish chora-tadbirlari.
13-rasm. Uch fazali elektr tarmoqi.
- Fazalar bo‘yicha yuklamani tekis taqsimlash. Bu eng samarali tadbir hisoblanadi, ammo u elektr qurilmalarini loyihalashda ijodiy yondashuvni va ishlatishda jasoratni talab qiladi.
IС
Simmettriyalovchi qurilmalarni qo‘llash. Simmetriyalovchi qurilma (SQ) fazalaridagi qarshilik shunday tanlanadiki, buzilishlar manbai hisoblangan, yuklamada hosil bo‘ladigan teskari ketma-ketlik tokini kompensatsiyalash mumkin bo‘lsin.
Simmetriyalovchi qurilmalarni qo‘llash ularni sotib olish, o‘rnatish, xizmat ko‘rsatish va ishlatish uchun kerak bo‘ladigan qo‘shimcha mablalar bilan boliqdir. Kuchlanish nosimmetriyasining hosil bulishining asosiy sababi bir fazali nosimmetrik elektr yuklamalar mavjudligidir.
Ta’minlovchi tarmokda kuchlanish nosimmetriyasini kamaytirishga erishish uchun: nosimmetrik yuklamalarni kiska tutashuv kuvvati katta bulgan tarmok
uchaskalariga ulanadi; katta kuvvatga ega bulgan nosimmetrik yuklamalarni ajratib alohida
transformatorlarga ulanadi; bir fazali yuklamalarni hamma fazalarga teng va anik taksimlanadi.
Har bir fazaga bir fazali yuklamalarni teng taksimlash har doim ham kuchlanish nosimmetriyasini yetarli darajada kamaytirmaydi. Bunday holda maxsus simmetriyalovchi kurilmalardan foydalaniladi.
Uch fazali tarmokda liniya kuchlanishi sistemasini simmetriyalash bir fazali yuklama istemol etayotgan teskari ketma-ketlik toki va undan kelib chikkan teskari ketma-ketlik kuchlanishini kompensatsiyalanadi. Yuklama grafigi xarakteriga karab simmetriyalovchi kurilmalar boshkariladigan va boshkarilmaydigan kilib tayyorlanadi.
O‘zgarmas yuklama grafigiga ega bulgan va kuvvat koeffisienti birga yakin bulgan bir fazali elektr energiya istemolchilarini (karshilik pechi, bilvosita yoyli pechlar) simmetriyalash uchun Shteynmesning
(boshkarilmaydigan) sxemasidan foydalaniladi.
Kondensator batareyasi S va drossel L talab kiladigan kuvvat quyidagi shartdan aniklanadi.
bu yerda R0 - bir fazali yuklamaning aktiv kuvvati.
Teskari ketma-ketlik tokini kompensatsiya kilish kondensator batareyasi S va drossel L yordamida amalga oshiriladi.
Toza aktiv yuklamalarni simmetriyalashda bu sxemani kullash juda samarali hisoblanadi.
Boshkariladigan simmetriyalovchi kurilmalarning boshkarilmaydigan simmetriyalovchi kurilmalardan farki shundaki, kondensatorlar batareyasi va drossel kuvvati, parallel ulangan kondensatorlarning bir kism seksiyasini drossel chulgamidan ajratish simi yoki ayrim drossellarni uchirilish bilan rostlanadi.
A B C
Bir fazali induktiv yuklamani simmetriyalashda drossel ajratgichli sxema kullaniladi.
Drosselli ajratgichli simmetriyalovchi sxemani anik sharoitdan kelib chikkan holda boshkariladigan va boshkarilmaydigan kilib tayyorlash mumkin.
Maxsus simmetriyalovchi kurilmalardan fakatgina oldingi paragrafda aytib utilgan usullar yetarlicha bulmaganda foydalanish tavsiya etiladi.
|
| |