Nasos qurilmasini tartibli sxemasi va asosiy parametrlari

|
Nasos qurilmasini tartibli sxemasi va asosiy parametrlari
|
bet | 3/5 | Sana | 10.01.2024 | Hajmi | 60,46 Kb. | | #133730 |
Bog'liq 1-Ma\'ruza (1)1.3 Nasos qurilmasini tartibli sxemasi va asosiy parametrlari.
Nasos qurilmasining umumiy sxemasi (1-rasm) da tasvirlangan. Nasos qurilmasi poydevorga o‘rnatiladi, suruvchi quvur–6 chi, bosim bilan uzatish quvuri-2 chi rezervuar bilan biriktiriladi, vakuummetr-3 chi va manometr-5 chilar bilan jixozlangan bo‘lib, ular yordamida R1 va R2 bosimlar o‘lchanadi, undan keyin nasos chikishida kulfak-4 chi, teskari klapan-1 chi va kabul kiluvchi tur bilan ta’minlangandir.
Nasosning asosiy parametrlari uzatish, bosim, quvvat, tezlik (tezkorlik) koffitsiyentidir.
A) Uzatish. Nasosning haqiqiy uzatish sarfi deb, birlik vaqt oralig‘ida bosim quvurlari orqali oqib o‘tuvchi suyuqlik miqdoriga aytiladi. Uzatish sarfi birlik xajmda yoki sarf massasi shaklida ifodalanishi mumkin. Xajmiy sarf Q- orqali m3/sek, l/sek, massa sarfi G- da kg/sek da o‘lchanadi va ularni bog‘lanishi quyidagicha ifodalanadi. G= Q
1-rasm Nasos qurilmasi sxemasi.
- uzatiladigan suyuqlikning zichligi, kg/m3
Nasoning nazariy uzatishi deb (Qn) birlik vaqtda nasosning ishchi organlaridan siljib ichki kanal bo‘ylab, oqib o‘tuvchi sarfga aytiladi. Xajmiy uzatish sarfi Q ni nazariy uzatish Qn ga nisbatiga nasosning xajmiy FIK deyiladi.
(2)
Haqiqiy uzatish sarfi Q- o‘lchagichlar, xajmiy hisoblagichlar, sarf o‘lchagichlar bilan o‘lchanadi.
V) Nasosning bosimi
Solishtirma energiya tasnifi uchun bosim tushunchasidan foydalaniladi. Bosim va solishtirma energiya tushunchalari bir biri bilan o‘zaro bog‘langandir.
(3)
Nasos bosimi N-ni kattaligi, nasos orqali o‘tuvchi suyuqlikni mexanik energiyasini usishini tasniflovchi kattalikdir; nasos bosimi nasosga kiruvchi va undan chiquvchi bosimlarning farki bo‘lib, ustunni metrda ifodalanishidir.
Bosim quyidagi formula yordamida aniklanadi.
(4)
bu yerda: Rn,Zn,Vn –bosim bilan uzatish tarafiga chikishdagi bosim, satx balandligi va oqim tezligi;
Ps,Zs,Vs – nasosga kirishdagi parametrlar.
Agarda manometr bosim bilan uzatish Rbx, vakuummetr nasosdagi seraklashish bosimi Rsur , nasosni vali orqali ?(Zbx - Zsur) bitta yotik chizikdan o‘tsa (keltiruvchi va oqib ketuvchi quvurli utkazgichlardagi Vbx=Vsur), nasos bosimi quyidagi formula yordamida aniklanadi.
(5)
Nasosning bosimi bosim bilan uzatish Pbx va surish bosimi Psur larni yigindisiga teng bo‘lib, quyidagi formula orqali ifodalanadi.
P=Pbx+Psurbx (6)
Bosimli uzatish qiymati Rbx –manometr bilan o‘lchanadi. Manometr ko‘rsatgichini ustun balandligi bo‘yicha hisoblash uchun quyidagi nisbatlardan foydalaniladi.
(7)
Nasos tomonidan yaratiladigan bosim evaziga suyuqlikni Ng geometrik balandlikka ko‘tarishda va gidravlik qarshiliklarni yengib utishga sarflanadi.
(8)
Geometrik bosim Hg – rezervuardagi surish va bosim bilan uzatish belgilari satxini farklariga teng. Uzatuvchi quvur uzunligi bo‘yicha bosimni yo‘qolishi Darsi- Veysbax formulasidan aniklanadi.
(9)
bu yerda: - gidravlik qarshilik koyeffitsiyenti.
L - uzatuvchi quvur uzunligi, m.
d- uzatuvchi quvur diametri, mm.
v- suyuqlik zichligi, m/c
g – erkin tushish tezlanishi, m/sek2
Maxalliy qarshilikda bosimni yo‘qolishi.
(10)
– maxalliy qarshilik koyeffitsiyenti.
G) Quvvat
Nasosning iste’mol quvvati N vatt va kilovattlarda o‘lchanadi. Nasosning foydali quvvati Nfoy quyidagi foymuladan aniklanadi.
(11)
Foydali quvvatning (Nfoy), iste’mol quvvati N ga nisbati FIK beradi.
(12)
Iste’mol quvvat quyidagi formuladan topiladi.
(13)
|
| |