Обеспечение пожарной безопасности и расчет пожарных рисков в корпусе 01/8 (в месте пересечения с поу-7) в пао «автоваз» - bet 17

41
Продолжение таблицы 9
1
2
3
4
Принятие
обязательства
в
отношении
системы
управления
окружающей
средой
Р ИСО 14004-
98
Руководитель
Работник,
ответственный
за охрану
окружающей
среды
Создание
плана
реализации
экологической
политики
Р ИСО 14004-
98
Руководитель
Работник,
ответственный
за охрану
окружающей
среды
Создание
возможности для
достижения
целевых
и
плановых
экологических
показателей
Р ИСО 14004-
98
Руководитель
Работник,
ответственный
за охрану
окружающей
среды
Контроль и оценка
экологической
эффективности
Р ИСО 14004-
98
Руководитель
Работник,
ответственный
за охрану
окружающей
среды
Анализ и скорое
улучшение
системы
управления
окружающей
средой
Р ИСО 14004-
98
Руководитель
Работник,
ответственный
за охрану
окружающей
среды
42
6 Оценка эффективности мероприятий по обеспечению
техносферной безопасности
6.1 Разработка плана мероприятий, направленных на обеспечение
пожарной безопасности в организации
Ежегодно, ответственный за пожарную безопасность в организации,
разрабатывает план мероприятия по пожарной безопасности, который
утверждается работодателем.
План мероприятий, направленных на обеспечение пожарной
безопасности в административном здании 01/8 представлен в приложении В.
6.2 Расчет математического ожидания потерь при возникновении
пожара в организации
В административном здании 01/8 необходимо установить АУПТ
тонкораспыленной водой, для сохранности материальных ценностей.
Рассчитаем интегральный экономический эффект от АУПТ
тонкораспыленной водой. Смета затрат на установку представлена в таблице
11.
Таблица 11 – Смета затрат на установку АУПТ
Статьи затрат
Сумма,
руб.
Строительно-монтажные работы
Стоимость оборудования
Материалы и комплектующие
Пуско-наладочные работы
100 000
950 000
-
-
Итого: 1950000
Исходные данные для расчетов экономической эффективности,
представлены в таблице 12.
43
Таблица 12 - Исходные данные для расчетов
Наименование показателя
Ед.
измер.
Усл.
обоз.
Базовый
вариант
Проектны
й вариант
Общая площадь
м
2
F
8000
Стоимость
поврежденного
технологического
оборудования и оборотных
фондов
Руб/м
2
С
т
64000
Стоимость
поврежденных
частей здания
руб/м
2
С
к
38000
38046,63
Вероятность возникновения
пожара
1/м
2
в
год
J
2,1*10
-6
Площадь пожара на время
тушения
первичными
средствами
м
2
F
пож
8
Площадь
пожара
при
тушении
средствами
автоматического
пожаротушения
м
2
F
*
пож
-
Вероятность тушения пожара
первичными средствами
-
р
1
0,90
Вероятность тушения пожара
привозными средствами
-
р
2
0,85
Вероятность тушения
средствами автоматического
пожаротушения
-
р
3
0,90
Коэффициент, учитывающий
степень уничтожения объекта
тушения пожара привозными
средствами
-
-
0,50
Коэффициент, учитывающий
косвенные потери
-
К
1,63
Линейная
скорость
распространения горения по
поверхности
м/мин
v
л
1
Время свободного горения
мин
В
свг
6
Стоимость оборудования
Руб.
К
-
193555
Норма
амортизационных
отличслений
%
Н
ам
-
1
Суммарный годовой расход
т
W
ов
-
1
44
Продолжение таблицы 12
Оптовая цена огнетушащего
вещества
Руб.
Ц
ов
-
1000
Оптовая цена огнетушащего
вещества
Руб.
Ц
ов
-
1000
Оптовая цена огнетушащего
вещества
Руб.
Ц
ов
-
1000
Стоимость
1
кВт·ч
электроэнергии
Руб.
Ц
эл
-
0,8
Годовой
фонд
времени
работы
установленной
мощности
ч
Т
р
-
0,92
Установленная электрическая
мощность
кВт
N
-
0,14
Коэффициент использования
установленной мощности
-
k
им
-
40
6.3 Определение интегрального эффекта от противопожарных
мероприятий
«Расчёт ожидаемых годовых потерь для первого сценария развития
пожара:» [23].
«Определим материальные годовые потери от пожаров при первом
сценарии развития пожара по формуле:» [23].
» [23].
(6.3.1)
«Математическое ожидание, потушенных первичными средствами
пожаротушения, определяется по формуле:» [23].
» [23].
(6.3.2)
«Математическое ожидание привозными средствами пожаротушения,
определяется по формуле:» [23].
» [23].
(6.3.3)
45
«где 0,52 – коэффициент, учитывающий степень уничтожения объекта
тушения пожара привозными средствами» [23].
«Математическое ожидание при отказе всех средств пожаротушения
определяется по формуле:» [23].
» [23].
(6.3.4)
«Площадь пожара за время тушения привозными средствами:» [23].
» [23].
(6.3.5)
«Расчёт ожидаемых годовых потерь для второго сценария развития
пожара:» [23].
» [23].
(6.3.6)
«Определяем математическое ожидание, потушенных первичными
средствами пожаротушения:» [23].
Смотри формулу (6.3.2)» [23].
«Определим
математическое
ожидание
установками
автоматического пожаротушения:» [23].
» [23]. (6.3.7)
Где,
, т.к. 1я группа помещения
«Определим математическое ожидание привозными средствами
пожаротушения:» [23].
6 898,77 руб./год» [23].
(6.3.8)
«Определяем
математическое
ожидание
при
отказе
средств
пожаротушения:» [23].
46
» [23].
(6.3.9)
«Рассчитаем значение показателя уровня пожарной опасности
для данного здания:» [23].
«
» [23].
(6.3.10)
«
» [23].
(6.3.11)
«Для расчета интегрального экономического эффекта используется
формула:» [23].
«
» [23].
(6.3.12)
Где, НД=13% в течении 10лет
«Эксплуатационные расходы по вариантам в
t
-м году определяются по
формуле:» [23].
«
» [23].
(6.3.13)
«Годовые амортизационные отчисления АУП составят:» [23].
«
руб.» [23].
(6.3.14)
«где
– норма амортизационных отчислений для АУП.
Затраты на огнетушащее вещество (
) определяются, исходя из их
суммарного годового расхода (
) и оптовой цены (
) единицы
огнетушащего вещества с учетом транспортно-заготовительно-складских
расходов (
)» [23].
«
»
[23].
(6.3.15)
«Затраты на электроэнергию (
) определяют по формуле:» [23].
47
«
» [23].
(6.3.16)
«где N – установленная электрическая мощность, кВт;
– стоимость 1 кВт·ч электроэнергии, руб., принимают тариф
соответствующего субъекта Российской Федерации;
– годовой фонд времени работы установленной мощности, ч;
– коэффициент использования установленной мощности» [23].
Расчет денежных потоков представлен в таблице 13.
Таблица 13 – Расчет денежных потоков
Год
осуществ
ления
проекта
Т
М(П)1-
М(П)2
С
2
-С
1
Д
[М(П1)-
М(П2)-
(С
2
-
С
1)
]*Д
К
2
-К
1
Чистый
дисконтиров
анный поток
доходов по
годам
проекта
1
2
3
4
5
6
7
1
12553,36 1422,14
0,92
10240,72
190595
180354,28
2
12553,36
1422,14
0,82
9127,60
-
9127,60
3
12553,36
1422,14
0,80
8904,97
-
8904,97
4
12553,36
1422,14
0,74
8237,10
-
8237,10
5
12553,36
1422,14
0,66
7346,60
-
7346,60
6
12553,36
1422,14
0,60
6678,73
-
6678,73
7
12553,36
1422,14
0,54
6010,85
-
6010,85
8
12553,36
1422,14
0,52
5788,23
-
5788,23
9
12553,36
1422,14
0,48
5342,98
-
5342,98
10
12553,36
1422,14
0,44
4897,73
-
4897,73
11
12553,36
1422,14
0,38
4229,86
-
4229,86
12
12553,36
1422,14
0,34
3784,61
-
3784,61
13
12553,36
1422,14
0,32
3561,99
-
3561,99
14
12553,36
1422,14
0,30
3339,36
-
3339,36
15
12553,36
1422,14
0,28
3116,74
-
3116,74
16
12553,36
1422,14
0,26
2894,11
-
2894,11
17
12553,36
1422,14
0,24
2671,49
-
2671,49
18
12553,36
1422,14
0,22
2448,86
-
2448,86
19
12553,36
1422,14
0,20
2226,24
-
2226,24
20
12553,36
1422,14
0,18
2003,61
-
2003,61
48
Интегральный экономический эффект составит 272965,94 руб.
установка АУПТ тонкораспыленной водой целесообразна.
49
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе был проведен анализ пожарной безопасности
административного здания 01/8, в частности 9 этажа.
В ходе данной работы были выявлены недостатки на исследуемом
объекте и предложены решения на устранения этих недостатков.
Было решено произвести монтаж системы оповещения о пожаре в
помещениях пристроя, а так же заменить тепловые пожарные извещатели, на
дымовые пожарные извещатели в тех помещениях, где они не были
заменены.
Дополнительно, к стоящим на лестничных клетках ручным пожарным
извещателям, установить ручные пожарные извещатели и на остальных
путях эвакуации.
Так же был проведен расчет пожарных рисков на 9 этаже
административного
производственного
здания,
который
позволил
определить величину индивидуального пожарного риска.
В ходе данной работы были следующие цели:
1. Составлена характеристика административного здания 01/8;
2. Проведен анализ противопожарной защиты объекта;
3. Разработан план мероприятий по пожарной безопасности;
4. Проанализирован статистический анализ пожаров;
5. Проведен расчёт интегрального эффекта от противопожарных
мероприятий.
Расчет экономической эффективности от внедрения автоматической
установки пожаротушения тонкораспыленной водой, показал, что данная
установка в административном здании 01/8 является эффективной и
экономически выгодной.
|