Havo quvvati liniyasi - Kabel liniyalari ularni tavsiflari va qo‘llanilish sohasi

|
Kabel liniyalari ularni tavsiflari va qo‘llanilish sohasi
|
bet | 5/5 | Sana | 30.05.2024 | Hajmi | 229,75 Kb. | | #257598 |
Bog'liq Kabel liniyalari ularni tavsiflari va qo‘llanilish sohasiHavo quvvati liniyasi - (elektr uzatish liniyasi, elektr uzatish liniyasi, elektr stantsiyalaridan iste'molchilargacha elektr energiyasini uzatish uchun mo'ljallangan inshoot; ochiq havoda joylashgan va odatda ... bilan to'xtatilgan yalang'och simlar bilan qilingan. Katta politexnik entsiklopediya
Elektr uzatish liniyasi - (VL) elektr energiyasini ochiq havoda joylashgan va muhandislik inshootlari (ko'priklar, yo'l o'tkazgichlar va boshqalar) ustidagi tayanchlarga yoki qavslarga, izolyatorlar va armatura bilan biriktirilgan simlar orqali tarqatish va tarqatish moslamasi ... Rasmiy terminologiya
elektr uzatish liniyasi - 51 ta elektr uzatish liniyalari; Elektr uzatish liniyasi, simlari er usti tayanchlari, izolyatorlar yordamida quvvatlanadi 601 03 04 de Freileitung en havo liniyasi fr ligne aérienne
Transformatorlar elektr energiyasini to'g'ridan-to'g'ri o'zgartirishni amalga oshiradilar - kuchlanish o'zgarishi. O'chirish moslamalari transformatorlarning etkazib berish qismidan elektr energiyasini olish uchun (qabul qiluvchi tarqatish moslamalari) va iste'molchilar tomonidan elektr energiyasini taqsimlash uchun ishlatiladi.
Havo liniyalari va kabellari
Havo liniyalari to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasini etkazib berish uchun ishlatiladi va dizayni va ishlatilgan o'tkazuvchan materiallari bilan farq qiladi. Iqtisodiy jihatdan eng maqbul
havo liniyalari uchun material alyuminiy va unga asoslangan qotishmalardir.
Havo liniyalari uchun mis simlar juda kamdan-kam hollarda va tegishli texnik-iqtisodiy asoslarda foydalaniladi. Mis simlari mobil transportning aloqa tarmoqlarida, maxsus sanoat tarmoqlarida (konlarda, konlarda), ba'zida dengizlar va ba'zi kimyo sanoati yaqinidagi havo liniyalaridan o'tishda ishlatiladi.
Havo liniyalari uchun po'lat simlardan foydalanilmaydi, chunki ular yuqori qarshilikka ega va korroziyaga moyil. Po'lat simlardan foydalanish havo liniyalarining katta oralig'ini bajarishda, masalan, keng suzib yuruvchi daryolar orqali havo liniyalarini kesib o'tishda oqlanadi.
Simli tasavvurlar GOST 839-74 ga mos keladi. Havo liniyalarining nominal tasavvurlari o'lchovi quyidagi qatorga teng, mm2: 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 1000.
Ularning konstruktiv bajarilishiga ko'ra, havo liniyalari simlari quyidagilarga bo'linadi: bitta simli;
bitta metalldan ko'p simli (monometalik); ikkita metallning ko'p simli; o'zini o'zi ta'minlaydigan izolyatsiya qilingan.
Qattiq simlar, nomidan ko'rinib turibdiki, bitta simdan yasalgan (1.2-rasm, a). Bunday simlar 10 mm2 gacha bo'lgan kichik tasavvurlardan yasalgan va ba'zida 1 kV kuchlanishli havo liniyalari uchun ishlatiladi.
Yopilgan monometal simlar 10 mm dan ortiq tasavvurlar bilan amalga oshiriladi2 ... Ushbu simlar bir-biriga o'ralgan alohida simlardan yasalgan. Markaziy sim atrofida bir xil diametrdagi oltita simni burama (qator) bajariladi (1.2-rasm, b). Har bir keyingi qatlam oldingisiga qaraganda oltita ko'proq simga ega. Qo'shni qatlamlarni burish simlarning ochilishini oldini olish va simga yanada yumaloq shakl berish uchun turli yo'nalishlarda amalga oshiriladi.
Shoxchalar soni simning kesimi bilan aniqlanadi. Kesmasi 95 mm2 gacha bo'lgan simlar bitta burilish bilan, 120 ... 300 mm2 tasavvurlar bilan - ikkita burmali, kesma 400 mm2 va undan ortiq uch va undan ortiq burmalar bilan yasalgan. Tarmoqli simlar yanada moslashuvchan, o'rnatish uchun qulay, qattiq simlarga nisbatan ishlashda ishonchli.
Shakl: 1.2. Yalang'och simlarning konstruktsiyalari havo liniyalari
Telga katta mexanik kuch berish uchun simli simlar 1 po'lat yadro bilan yasalgan (1.2-rasm, c, d, e). Bunday simlarga po'lat alyuminiy deyiladi. Yadro galvanizli po'lat simdan yasalgan va bitta simli (1.2-rasm, s) va ko'p simli (1.2-rasm, d-rasm) bo'lishi mumkin. Tarmoqli po'lat yadroli katta kesimdagi po'lat alyuminiy simning umumiy ko'rinishi shakl. 1.2, d.
1 kV dan yuqori kuchlanishli havo liniyalari uchun po'lat alyuminiy simlar keng qo'llaniladi. Ushbu simlar alyuminiy va po'lat qismlarning kesimlari nisbati bilan farq qiluvchi turli xil dizaynlarda mavjud. An'anaviy po'lat alyuminiy simlar uchun bu nisbat taxminan oltitani, engil simlar uchun sakkizta, kuchaytirilgan simlar uchun to'rtta. Bir yoki boshqa po'lat alyuminiy simni tanlashda simga tashqi mexanik yuklar, masalan, muz va shamol hisobga olinadi.
Amaldagi materialga qarab simlar quyidagicha belgilanadi:
M - mis, A - alyuminiy,
AN, AJ - alyuminiy qotishmalaridan (A darajali simga qaraganda katta mexanik kuchga ega);
AS - po'lat alyuminiy; ASO - po'lat alyuminiy engil qurilish;
ACS - po'lat alyuminiy bilan mustahkamlangan konstruktsiya.
Telning raqamli belgisi uning nominal kesimini ko'rsatadi. Masalan, A95 alyuminiy sim bo'lib, nominal kesimi 95 mm2 ga teng. Po'lat alyuminiy simlarni belgilashda po'lat yadro kesmasi qo'shimcha ravishda ko'rsatilishi mumkin. Masalan,
ASO240 / 32 - alyuminiy qismining nominal qismi 240 mm2 va po'lat yadro qismi 32 mm2 bo'lgan engil konstruktsiyali po'lat alyuminiy sim.
Korroziyaga chidamliaKP brendining alyuminiy simlari va ASKP, ASKS, ASK brendlarining po'lat alyuminiy simlari korroziya ko'rinishini bartaraf etuvchi, issiqqa chidamliligi oshgan neytral surtma bilan to'ldirilgan simlararo bo'shliqqa ega. Barcha simlararo bo'shliq AKP va ASKP simlari uchun shunday moy bilan to'ldirilgan, ASK simlari uchun faqat po'lat yadro, ASK simlari uchun po'lat yadro neytral surtma bilan to'ldirilgan va alyuminiy qismidan ikkita polietilen lenta bilan ajratilgan. AKP, ASKP, ASKS, ASK simlari dengizlar, sho'r ko'llar va kimyoviy zavodlar yaqinidan o'tadigan havo liniyalari uchun ishlatiladi.
O'zini-o'zi ta'minlaydigan izolyatsiya qilingan simlar (SIP) 20 kVgacha kuchlanishli havo liniyalari uchun ishlatiladi. 1 kVgacha bo'lgan kuchlanishda (1.3-rasm, a) bunday sim uch fazali alyuminiy o'tkazgichlardan iborat 1. To'rtinchi o'tkazgich 2 tashuvchi va shu bilan birga nolga teng. Faza o'tkazgichlari butun mexanik yuk ABE bardoshli alyuminiy qotishmasidan qilingan tashuvchi o'tkazgich tomonidan qabul qilinadigan tarzda aylantiriladi.
O'z-o'zini qo'llab-quvvatlovchi izolyatsiya qilingan simlar
Faza izolyatsiyasi 3 dan qilingan termoplastik nur barqarorlashtirilgan yoki o'zaro bog'langan nurli stabillashadigan polietilen... Molekulyar tuzilishi tufayli bunday izolyatsiya juda yuqori termomekanik xususiyatlarga va quyosh nurlari va atmosferaga nisbatan yuqori qarshilikka ega. O'z-o'zini qo'llab-quvvatlaydigan izolyatsiyalangan simning ba'zi bir dizaynlarida nol yotqizilgan yadro izolyatsiya bilan amalga oshiriladi.
1 kV dan yuqori kuchlanish uchun o'z-o'zini qo'llab-quvvatlaydigan izolyatsiya qilingan simning dizayni shakl. 1.3, b. Bunday sim bir fazali bo'lib, quyidagilardan iborat
oqim o'tkazuvchi po'lat alyuminiy yadrosi 1 va o'zaro bog'liq nurli stabillashadigan polietilendan yasalgan izolyatsiya 2.
O'z-o'zini ushlab turuvchi izolyatsiya qilingan simli havo liniyalari an'anaviy havo liniyalari bilan taqqoslaganda quyidagi afzalliklarga ega:
uch fazali SIPning uch baravar past reaktivligi tufayli past kuchlanish yo'qotishlari (quvvatning yaxshilanishi);
izolyatorlar kerak emas; deyarli muz shakllanishi yo'q;
turli xil kuchlanishli bir nechta chiziqlarni bitta tayanchda to'xtatib turishga ruxsat berish;
favqulodda vaziyatlarni tiklash ishlari hajmining taxminan 80% kamayishi tufayli operatsion xarajatlarning pasayishi; tufayli qisqaroq tayanchlardan foydalanish imkoniyati o'z-o'zini qo'llab-quvvatlaydigan izolyatsiyalangan simdan erga qadar ruxsat etilgan kichik masofa; xavfsizlik zonasini qisqartirish, binolarga ruxsat etilgan masofalar va inshootlar, o'rmon maydonidagi tozalash kengligi; ichida yong'in chiqish ehtimoli mavjud emasligi sim erga tushganda o'rmonli maydon; yuqori ishonchlilik (baxtsiz hodisalar sonining 5 baravar kamayishi an'anaviy havo liniyalari bilan taqqoslaganda); o'tkazgichni namlikdan to'liq himoya qilish va korroziya.
O'z-o'zini qo'llab-quvvatlaydigan izolyatsiya qilingan simlar bilan havo liniyalari narxi an'anaviy havo liniyalaridan yuqori. 35 kV va undan yuqori kuchlanishli havo liniyalari to'g'ridan-to'g'ri chaqmoq urishidan himoyalangan chaqmoqdan himoya qiluvchi sim, qo'llab-quvvatlashning yuqori qismida mahkamlangan. Chaqmoqdan himoya qiluvchi kabellar - bu konstruktsiyasi bo'yicha torli monometal simlarga o'xshash havo liniyalarining elementlari. Kabellar galvanizli po'lat simlardan yasalgan. Nominal simli tasavvurlar nominal simli tasavvurlar o'lchoviga mos keladi. Tuproq simining minimal kesimi 35 mm2 ga teng.
Yildirimdan himoya kabellarini yuqori chastotali aloqa kanallari sifatida ishlatishda po'lat simli kabel o'rniga, uning kesimi alyuminiy qismining kesmasi bilan taqqoslanadigan yoki undan kattaroq kuchli po'lat yadroli po'lat alyuminiy sim ishlatiladi.
|
| |