AC kontaktorlari - Mavzu : Kontaktorlar Reja: Kontaktorlar haqida umumiy tushuncha

|
Mavzu : Kontaktorlar Reja: Kontaktorlar haqida umumiy tushuncha
|
bet | 3/7 | Sana | 16.12.2023 | Hajmi | 119,07 Kb. | | #120620 |
Bog'liq Mavzu Kontaktorlar Reja Kontaktorlar haqida umumiy tushunchaAC kontaktorlari ariq kameralarida deionik panjara bilan bajariladi. Ark paydo bo'lganda, u panjara tomon siljiydi, bir qator mayda yoylarga bo'linadi va oqim noldan o'tib ketganda chiqadi.
Funktsional Supero'tkazuvchilar elementlardan (boshqaruv bobinlari, asosiy va yordamchi kontaktlar) iborat bo'lgan kontaktorlarning elektr zanjirlari ko'p hollarda standart shaklga ega va faqat kontakt va bobinlarning soni va turida farqlanadi.
Muhim kontaktor parametrlari nominal ishlaydigan oqim va kuchlanishdir.
Kontaktörün nominal oqimi, kontaktor yoqilmagan yoki yopilmagan bo'lsa, asosiy kontaktlarning zanglashiga qarab belgilanadigan oqimdir. Bundan tashqari, kontaktor uchta yopiq asosiy kontaktlarning ushbu tokiga 8 soat davomida bardosh bera oladi va uning turli qismlarining harorat ko'tarilishi ruxsat etilgan qiymatdan oshmasligi kerak.
Qurilmaning uzluksiz ishlash rejimida ko'pincha doimiy rejimning ruxsat etilgan ekvivalent oqimi tushunchasi qo'llaniladi.
KONTAKTORNING HARAKAT PRINSIPI
Kontaktorning ishlash printsipi: boshqaruv bobiga kuchlanish qo'llaniladi, armatura yadroga tortiladi va kontakt guruhi har bir kontaktning dastlabki holatiga qarab yopiladi yoki ochiladi. Ulanish vaqtida teskari harakatlar yuzaga keladi.
Magnit starter - Bu o'zgartirilgan kontaktor. Kontaktordan farqli o'laroq, magnit starter qo'shimcha uskunalar bilan jihozlangan: termal o'rni, qo'shimcha aloqa guruhi yoki elektr motorini ishga tushirish uchun avtomatik mashina.
Elektromagnit starter ( magnit starter) - bu past kuchlanishli elektromagnit (elektromexanik) birlashtirilgan tarqatish va boshqarish moslamasi, vositani nominal tezlikka boshlash va tezlashtirish, uning uzluksiz ishlashini, quvvatini o'chirishni va vosita va ulangan kontaktlarning zanglashiga olib kelishini himoya qiladi.
Dizayn bo'yicha MP
Boshlovchi qo'shimcha jihozlar bilan jihozlangan kontaktor: termal o'rni, qo'shimcha aloqa guruhi yoki elektr motorini ishga tushirish uchun avtomatik mashina, sigortalar.
Oddiy yoqilishdan tashqari, elektr motorini boshqarishda starter o'z rotorining aylanish yo'nalishini (funktsiyani teskari aylanish) o'zgartirish funktsiyasini bajarishi mumkin, bunda starterga ikkinchi kontaktor joylashtirilgan fazalar ketma-ketligini o'zgartirishi mumkin. Uch fazali dvigatel sargilarini "yulduz" dan "uchburchak" ga o'tkazish. »Dvigatelning boshlang'ich oqimini kamaytirish uchun qilingan.
Magnit boshlanuvchilarning ishlashi ochiq va himoyalangan bo'lishi mumkin (korpusda); qaytarib bo'lmaydigan va qaytarib bo'lmaydigan; elektr motorini o'rnatilgan ortiqcha issiqlik himoyasi bilan va u holda.
Qaytuvchi magnit starter bu umumiy bazaga o'rnatilgan va mexanik yoki elektr qulflari bilan qulflangan ikkita uch qutbli kontaktorlar bo'lib, ular bir vaqtning o'zida kontaktorni yoqish imkoniyatini istisno qiladi.
MPning MAQSADI
Magnit boshlang'ichlar statsionar qurilmalarda masofadan turib ishga tushirish uchun tarmoqqa to'g'ridan-to'g'ri ulanishi, uch fazali asenkron motorlarni 660 Vgacha va 50 va 60 Gts kuchlanishli kuchlanishli rotorli to'xtash va orqaga qaytarish orqali foydalanishga mo'ljallangan. Termal o'rni mavjud bo'lganda, boshlang'ichlar boshqariladigan motorlarni qabul qilinmaydigan davomiylikning haddan tashqari yuklanishidan va fazalardan biri uzilib qolganda paydo bo'ladigan toklardan himoya qiladi. Supero'tkazgichlar bilan jihozlangan yangi boshlanuvchilar mikroprosessor texnologiyasidan foydalangan holda boshqaruv tizimlarida ishlash uchun javob beradi.
Kontakt tizimiga va elektromagnit haydovchiga ega boshlang'ichlarning eng keng tarqalgan qatorlari: PME, PMA, PA, PVN, PML, PV, PAE, PM12.
|
| |