Yoritish qurilmalarini loyihalash

|
Yoritish qurilmalarini loyihalash
|
Sana | 08.02.2024 | Hajmi | 23,01 Kb. | | #153129 |
Bog'liq Yoritish qurilmalarini loyihalash
Yoritish qurilmalarini loyihalash
Yoritishni hisoblash quyidagilarni aniqlashi mumkin:
Dizayndagi asosiy vazifalar birinchi turdagi vazifalardir, chunki lampalar turi va ularning joylashuvi yorug'lik sifati va uning samaradorligiga qarab tanlanishi kerak.
Ikkinchi turdagi yoritishni hisoblashda muammolarni hal qilish, agar lampalarning kuchi aniq o'rnatilgan bo'lsa, masalan, 80 Vt lyuminestsent lampalar bilan lampalarni ishlatish kerak bo'lsa, amalga oshiriladi.
Uchinchi turdagi vazifalar, agar yorug'likni o'lchash mumkin bo'lmasa, mavjud qurilmalar uchun va hisob-kitoblar uchun, masalan, foydalanish koeffitsienti usuli bilan bajarilgan hisob-kitoblarni nuqta usuli bilan tekshirish uchun hal qilinadi.
Quyidagi usullar yordamida yoritishni hisoblash mumkin:
1) yorug'lik oqimidan foydalanish tezligi usuli bo'yicha;
2) o'ziga xos kuch usuli bilan,
3) nuqta usuli bilan.
Foydalanish darajasi usuli U (har qanday turdagi yoritgichlar bilan gorizontal yuzalarning umumiy bir xil yoritilishini hisoblash) uchun ishlatiladi.
Maxsus quvvat usuli U yoritish moslamasining o'rnatilgan quvvatini taxminiy dastlabki aniqlash uchun ishlatiladi.
To'g'ridan-to'g'ri yorug'lik moslamalari bilan yoritilgan sirtning joylashuvidan qat'i nazar, umumiy bir xil va mahalliy yoritishni, mahalliy yoritishni hisoblash uchun foydalaniladi.
Yoritishni hisoblashning yuqoridagi usullariga qo'shimcha ravishda, foydalanish koeffitsienti usuli qo'llanilmaydigan va yoritgichlar to'g'ridan-to'g'ri yorug'lik sinfiga tegishli bo'lmagan hollarda qo'llaniladigan birlashtirilgan usul mavjud.
Ba'zi turdagi binolar (koridorlar, zinapoyalar va boshqalar) uchun har bir bunday xona uchun chiroq kuchini o'rnatadigan to'g'ridan-to'g'ri standartlar mavjud.
Ta'riflangan usullarning har biri uchun hisoblash metodologiyasini ko'rib chiqing.
Yorug'lik oqimidan foydalanish usuli
Yorug'lik oqimidan foydalanish usuli bo'yicha eritma natijasida chiroqning yorug'lik oqimi topiladi, unga ko'ra u standart bo'lganlar orasidan tanlanadi. Tanlangan chiroqning oqimi hisoblanganidan +20 yoki -10% dan farq qilmasligi kerak. Agar nomuvofiqlik kattaroq bo'lsa, yoritgichlarning maqsadli soni tuzatiladi.
Bitta chiroqning kerakli yorug'lik oqimini aniqlash uchun hisoblash tenglamasi:
F = (Emin x S x k z x z) / (n x η )
qayerda F - chiroqdagi chiroqning (yoki lampalarning) yorug'lik oqimi, lm; Emin - standartlashtirilgan yoritish, lx, k z - xavfsizlik omili (lampalar turiga va xonaning ifloslanish darajasiga bog'liq), z- xonadagi o'rtacha yorug'lik standartlashtirilgan, minimal darajadan katta ekanligini hisobga olgan holda tuzatish koeffitsienti, n - lampalar (chiroqlar) soni, ē - yorug'lik oqimining nisbatiga teng yorug'lik oqimining foydalanish koeffitsienti. barcha lampalarning umumiy oqimiga ish yuzasiga tushish; S - xonaning maydoni, m2.
Yorug'lik oqimidan foydalanish darajasi- mos yozuvlar qiymati, yoritgich turiga, xona parametrlariga (uzunlik, kenglik va balandlik), xonaning shiftini, devorlari va pollarini aks ettirish koeffitsientlariga bog'liq.
Yorug'lik oqimidan foydalanish koeffitsienti usuli yordamida yoritishni hisoblash tartibi:
1) hisoblangan balandlik Nr aniqlanadi, xonada.
Yoritgichning taxminiy osma balandligi xonaning geometrik o'lchamlari asosida aniqlanadi
H p = H - hc - h p, m,
bu erda H - xonaning balandligi, m, hc - yoritgichning shiftdan masofasi (yoritgichning "chiqish" 0 dan oraliqda olinadi, yoritgichlar shiftga o'rnatilganda,
Guruch. 1. Elektr yoritishni hisoblashda dizayn balandligini aniqlash
2) jadvallarga muvofiq: xavfsizlik omili k z tuzatish koeffitsienti z, normallashtirilgan yorug'lik Emin,
3) xonaning indeksi i aniqlanadi (bu yorug'lik oqimidan foydalanish koeffitsientining xona parametrlariga bog'liqligini hisobga oladi):
i = (A x B) / (Hp x (A + B),
Bu erda A va B xonaning kengligi va uzunligi, m,
4) lampalarning yorug'lik oqimidan foydalanish koeffitsienti ē chiroq turiga qarab, devorlarning, shipning va ish yuzasining aks ettirish koeffitsientlari r c, r p, r p;
5) bitta chiroq F ning kerakli oqimi formula bo'yicha topiladi;
6) shunga o'xshash yorug'lik oqimiga ega standart chiroq tanlanadi.
Agar hisob-kitob natijasida chiroq tanlangan yoritgichda ishlatilganidan kuchliroq ekanligi aniqlansa yoki kerakli oqim standart lampalar berishi mumkin bo'lgan oqimdan kattaroq bo'lsa, siz lampalar sonini ko'paytirishingiz va hisobni takrorlashingiz kerak. yoki ularning kuchini (va shuning uchun F chiroqning yorug'lik oqimini) o'rnatish orqali kerakli miqdordagi lampalarni toping:
n = (Emin x S x k z x z) / (F x η )
Maxsus quvvat usuli
Maxsus o'rnatilgan quvvat - bu xonaga o'rnatilgan chiroqning umumiy quvvatini xonaning maydoniga bo'lish nisbati:
p urish = (P l x n) / S
qayerda p beats - o'ziga xos o'rnatilgan quvvat, Vt / m2, P l - chiroq kuchi, Vt; n - xonadagi lampalar soni; S - xonaning maydoni, m2.
Quvvat zichligi mos yozuvlar qiymati hisoblanadi. Muayyan quvvat qiymatini to'g'ri tanlash uchun siz yoritgichlar turini, normallashtirilgan yoritishni, xavfsizlik omilini bilishingiz kerak (jadvallarda ko'rsatilganidan farq qiladigan qiymatlari uchun, o'ziga xos quvvatni mutanosib qayta hisoblash). quvvat qiymatlariga ruxsat beriladi), xonaning sirtlarini aks ettirish koeffitsientlari, dizayn balandligi va xonaning maydoni qiymatlari ...
Bitta chiroqning kuchini aniqlash uchun hisoblash tenglamasi:
P l = (p x S ni uradi) / n
Muayyan quvvat usuli yordamida yoritishni hisoblash tartibi:
1) hisoblangan balandlik Nr, xonadagi lampalarning turi va soni aniqlanadi;
2) jadvallarga ko'ra, Emin ma'lum bir turdagi binolar uchun normallashtirilgan yoritish mavjud, o'ziga xos quvvat p urish;
3) bitta chiroqning kuchi hisoblab chiqiladi va standarti tanlanadi.
Agar hisoblangan chiroq quvvati qabul qilingan yoritgichlarda qo'llanilganidan kattaroq bo'lib chiqsa, RL yoritgichidagi chiroq quvvatining qiymatini hisobga olgan holda zarur lampalar sonini aniqlash kerak.
Yoritishni hisoblash uchun nuqta usuli
Ushbu usul xonaning istalgan nuqtasida yorug'likni topish uchun ishlatiladi.
Nuqtali yorug'lik manbalarini hisoblash tartibi:
1) Hisoblangan balandlik H p, xonadagi yoritgichlarning turi va joylashuvi aniqlanadi va yoritgichlar bilan jihozlangan xonaning rejasi shkala bo'yicha chiziladi;
2) A nazorat nuqtasi rejaga qo'llaniladi va lampalarning proektsiyalaridan nazorat nuqtasigacha bo'lgan masofalar topiladi - d;
Guruch. 2. Yoritgichlarni kvadrat burchaklariga va B to'rtburchakning yon tomonlariga joylashtirishda nazorat nuqtasi A ning joylashishi.
3) har bir yoritgichdan yorug'lik e gorizontal yoritishning fazoviy izolyusiyalaridan topiladi;
4) barcha lampalardan umumiy shartli yoritish ∑ e topilgan;
5) A nuqtadagi barcha yoritgichlarning gorizontal yoritilishi hisoblanadi:
Ea = (F x m / 1000x k h) x ∑ e,
Qayerda m - masofaviy yoritgichlardan qo'shimcha yoritishni va aks ettirilgan yorug'lik oqimini hisobga oladigan koeffitsient, k z - xavfsizlik omili.
Shartli gorizontal yoritishning fazoviy izolyusi o'rniga 1000 lm shartli chiqindilar bilan gorizontal yoritish qiymatlari jadvallarini ishlatish mumkin.
Yorqin chiziqlar uchun nuqta hisoblash usulining tartibi:
1) hisoblangan balandlik H p, ulardagi lampalar va lyuminestsent lampalar turi, xonadagi chiziqlar va chiziqlardagi lampalarning joylashishi aniqlanadi. Keyin chiziqlar zamin rejasiga qo'llaniladi, masshtabga tortiladi;
2) rejaga A nazorat nuqtasi qo'llaniladi va A nuqtadan p chiziqlar proyeksiyasigacha bo'lgan masofalar topiladi. Xonaning rejasiga ko'ra, chiziqning yarmining uzunligi mavjud bo'lib, u odatda nuqta usulida L. sifatida belgilanadi, chiziqlar orasidagi masofa bilan aralashmaslik kerak, shuningdek, L bilan belgilanadi va eng foydali bilan belgilanadi. nisbati (L / Hp);
Guruch. 3. Yoritgichlar chiziqlari bo'yicha nuqta usulida yoritishni hisoblash sxemasi
3) yorug'lik oqimining chiziqli zichligi aniqlanadi
F "= (F sv x n) / 2L,
qayerda F sv - lampalarning yorug'lik oqimlari yig'indisiga teng bo'lgan chiroqning yorug'lik notasi, yoritgich; n - chiziqdagi yoritgichlar soni;
4) qisqartirilgan o'lchamlar topiladi p "= p / Nr, L" = L / Nr
5) lyuminestsent lampalar uchun nisbiy yoritishning chiziqli izolyukslari grafiklariga ko'ra (yorug'lik chiziqlari) p "va L" armatura turiga qarab har bir yarim chiziq uchun topiladi.
Ea = (F "x m / 1000x k h) x ∑ e
Bizga kundalik sharoitda ham, ishda ham yorug'lik kerak. Yorug'liksiz kerakli narsalarni qilish imkonsiz bo'lib qoladi, chunki siz qorong'ida hech narsani ko'ra olmaysiz. Sun'iy yorug'lik insonga kunning vaqtiga bog'liq bo'lmaslik va kun tartibini xohlagancha rejalashtirish imkonini beradi.
Korxonada yoki ishlab chiqarishda ish eng samarali bo'lishi uchun xonadagi yorug'lik etarlicha yorqin bo'lishi kerak. Agar yorqinlik etarli bo'lmasa, bu ish paytida xatolik ehtimolini oshiradi. Shuningdek, dizayn echimlari bo'lmasa va shunga mos ravishda favqulodda yoritish tizimini o'rnatgandan so'ng, korxona xodimlari osongina jarohat olishlari yoki uskunaning o'ziga zarar etkazishi mumkin, bu esa oxir-oqibat qo'shimcha xarajatlarga olib keladi.
Yoritish dizayniga qo'yiladigan talablar
Korxonaning har bir rahbari ertami-kechmi elektr yoritish turini, uning narxini, sifatini va ishonchliligini tanlash zarurati bilan duch keladi. Zamonaviy texnologiyalar yoritish xodimlarning ishini oson va samaraliroq qilishga yordam beradi.
Asosiy talab - uning samaradorligi. Ya'ni, yorug'lik eng past narxda maksimal effekt keltirmasligi kerak.
Yoritish quyidagi maqsadlarga javob berishi kerak:
Xodimlar uchun mehnat sharoitlarini yaxshilash va xavfsizroq qilish, shuningdek, samaradorlikni oshirishga yordam berish;
Umumiy energiya xarajatlarini kamaytirish;
Himoya shartlariga rioya qiling muhit;
Yoritish tizimlarini ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini minimallashtirish.
Ichki yoritish tizimini loyihalash
Loyihani ishlab chiqishda xonadagi atrof-muhit sharoitlari hisobga olinadi. Bundan tashqari, korxonada qanday ish jarayonlari sodir bo'layotganini va zarur yorug'lik darajasi qanday ekanligini bilishingiz kerak.
Dizayn yoritish va elektr jihozlarini tanlash, yoritishni hisoblash, asosiy sxemalarni shakllantirish, hisoblashni o'z ichiga oladi. taxminiy xarajat... Qurilish rejalarida binoning qurilish qismlari, qalqonlar, elektr tarmoqlari, lampalar va qalqonlarni o'rnatish joylari ko'rsatilgan.
Shuningdek, elektr tarmoqlaridan qulay foydalanish va texnik xizmat ko'rsatish omilini hisobga olish kerak. Bu juda muhim, chunki mavjudligi va to'g'ri dizayn qarorlari elektr tarmog'ini yanada kengaytirish, uni ta'mirlash va modernizatsiya qilishga ta'sir qiladi.
|
| |