Tizim transformatorning quvvati (mVA)

Tizim transformatorning quvvati (mVA)
|
80
|
63
|
40
|
31,5
|
25
|
80
|
63,0
|
40
|
31,5
|
25
|
Tizimning HL
|
1,1
|
1,2
|
1,3
|
1,4
|
1,5
|
1,5
|
1,0
|
2
|
2,3
|
1,6
|
Podstansiyagacha bolgan masofa (km)
|
7
|
9
|
11
|
13
|
15
|
8
|
10
|
12
|
14
|
15
|
Masshtab
|
1:900
|
1:800
|
1:700
|
1:900
|
1:800
|
1:1000
|
1:900
|
1:800
|
1:600
|
1:1000
|
1-ilova
Sex elektr istemolchilar guruhida mavjud talab koeffitsiyenti (kt),
elektr yoritish qurilmalarning yoritishi uchun talab koeffitsiyenti (kt.yor),
yoritish uchun solishtirma quvvat (Pyor.s) va aktiv quvvat koeffitsiyenti (cos) ma’lumotlari
№
|
Sexlarning nomlanishi
|
cos
|
kt
|
Psol.yor
|
kt.yor
|
[Vt/m2]
|
1
|
Quyuv sexi
|
0,85
|
0,8
|
12,4
|
0,95
|
2
|
Domna sexi
|
0,85
|
0,7
|
11,0
|
0,95
|
3
|
Marten sexi
|
0,8
|
0,7-0,75
|
10,4
|
0,95
|
4
|
Prakat sexi
|
0,8
|
0,6-0,65
|
12,4
|
0,95
|
5
|
Slyabing
|
0,75
|
0,7
|
12,4
|
0,95
|
6
|
Termik sexi
|
0,85
|
0,75
|
15,6
|
0,95
|
7
|
Dastgohsozlik sexi
|
0,6
|
0,5-0,55
|
14,3
|
0,95
|
8
|
Kompressorxona
|
0,8
|
0,7
|
9,1
|
0,85
|
9
|
Nasosxona
|
0,8
|
0,75
|
12,0
|
0,85
|
10
|
Yiguv sexi
|
0,65
|
0,35-0,4
|
14,3
|
0,95
|
11
|
Mexanika sexi
|
0,6
|
0,2-0,35
|
14,3
|
0,95
|
12
|
Temirchilik sexi
|
0,6
|
0,3-0,35
|
14,3
|
0,95
|
13
|
Shtampalovchi sexi
|
0,65
|
0,7
|
15,6
|
0,95
|
14
|
Elektr yoy pechlari
|
0,87
|
0,85-0,9
|
12
|
0,95
|
15
|
Tamirlash sexi
|
0,65
|
0,35-0,4
|
14,3
|
0,95
|
16
|
Taxtaga ishlov berish sexi
|
0,6
|
0,5
|
19,5
|
0,95
|
17
|
Mamuriy xojalik binosi
|
0,75
|
0,6
|
19,2
|
0,9
|
18
|
Omborxona
|
0,7
|
0,45
|
12
|
0,8
|
19
|
Kislorod sexi
|
0,65
|
0,4
|
15,6
|
0,8
|
20
|
Boyash sexi
|
0,6
|
0,5
|
9,2
|
0,9
|
21
|
Maydalash sexi
|
0,85
|
0,45-0,47
|
13,5
|
0,8
|
22
|
Payvandlash sexi
|
0,6-0,7
|
0,7
|
9,1
|
0,95
|
23
|
Qozonxona
|
0,75
|
0,31
|
15,6
|
0,85
|
24
|
Elektrotsex
|
0,64
|
0,32
|
15,6
|
0,95
|
25
|
Apparat sexi
|
0,75
|
0,32
|
15,6
|
0,95
|
26
|
Chulgamlash sexi
|
0,64
|
0,31
|
15,6
|
0,95
|
27
|
Kop hajmli ishlab chiqarish mexanika sexi
|
0,65
|
0,23
|
14,3
|
0,95
|
28
|
Transport sexi
|
0,7
|
0,5
|
14,3
|
0,95
|
29
|
Metall qoplamalar sexi
|
0,7
|
0,65
|
14,3
|
0,95
|
2-ilova
Uch fazali alyuminiy tolali kabelning texnik xarakteristikalari
№
|
Ishchi kuchlanish (kV)
|
Kabelning kesim yuzasi (mm2)
|
Ruxsat etilgan yuklama toki, (A)
|
Bitta kabel liniyasini maksimal yuklanishdagi quvvat isrofi (kVt/km)
|
Kabelning uzunligi bo‘yicha 1% hisobida kuchlanish isrofi, (m)
|
Alyuminiy simining ogirligi, (t/km)
|
Transheya yoli holatida
|
Konstruktsiya yoli holatida
|
Uch tolali
|
1.
|
1 kV gacha
|
2,5
|
31
|
22
|
46
|
6
|
0,02
|
2.
|
4
|
42
|
29
|
53
|
7
|
0,03
|
3.
|
6
|
55
|
35
|
60
|
8
|
0,05
|
4.
|
10
|
75
|
46
|
67
|
9
|
0,08
|
5.
|
16
|
90
|
60
|
71
|
12
|
0,13
|
6.
|
25
|
125
|
80
|
75
|
14
|
0,2
|
7.
|
35
|
145
|
95
|
76
|
17
|
0,23
|
8.
|
50
|
180
|
120
|
77
|
20
|
0,4
|
9.
|
70
|
220
|
155
|
83
|
22
|
0,56
|
10.
|
95
|
260
|
190
|
83
|
26
|
0,76
|
11.
|
120
|
300
|
220
|
90
|
28
|
0,96
|
12.
|
150
|
335
|
255
|
90
|
31
|
1,2
|
13.
|
185
|
380
|
290
|
91
|
34
|
1,48
|
14.
|
240
|
440
|
330
|
95
|
38
|
1,92
|
Tort tolali
|
1.
|
1 kV gacha
|
4
|
38
|
27
|
53
|
7
|
0,04
|
2.
|
6
|
46
|
35
|
60
|
8
|
0,06
|
3.
|
10
|
65
|
45
|
67
|
9
|
0,09
|
4.
|
16
|
90
|
60
|
60
|
12
|
0,15
|
5.
|
25
|
115
|
75
|
75
|
14
|
0,24
|
6.
|
35
|
135
|
95
|
72
|
17
|
0,33
|
7.
|
50
|
165
|
110
|
77
|
20
|
0,47
|
8.
|
70
|
200
|
140
|
83
|
22
|
0,65
|
9.
|
95
|
240
|
165
|
85
|
26
|
0,9
|
10.
|
120
|
270
|
200
|
90
|
28
|
1,1
|
11.
|
150
|
305
|
230
|
88
|
31
|
1,4
|
12.
|
185
|
345
|
260
|
91
|
34
|
1,67
|
Uch tolali
|
1.
|
6 kV gacha
|
10
|
60
|
42
|
40
|
185
|
0,08
|
2.
|
16
|
80
|
50
|
45
|
220
|
0,13
|
3.
|
25
|
105
|
70
|
50
|
260
|
0,2
|
4.
|
35
|
125
|
85
|
51
|
310
|
0,28
|
5.
|
50
|
155
|
110
|
54
|
360
|
0,4
|
6.
|
70
|
190
|
135
|
59
|
410
|
0,56
|
7.
|
95
|
225
|
165
|
61
|
470
|
0,76
|
8.
|
120
|
260
|
190
|
64
|
510
|
0,96
|
9.
|
150
|
300
|
225
|
67
|
560
|
1,2
|
10.
|
185
|
340
|
250
|
69
|
600
|
1,48
|
11.
|
240
|
390
|
290
|
70
|
680
|
1,92
|
|
|