Dastlabki ma’lumotlar - O‘zbekiston o‘z yer osti boyliklari bilan haqli suratda faxrlanadi bu yerda Mendeleev davriy...

|
O‘zbekiston o‘z yer osti boyliklari bilan haqli suratda faxrlanadi bu yerda Mendeleev davriy sistemasining deyarli barcha elementlari topilgan
|
bet | 2/8 | Sana | 21.05.2024 | Hajmi | 0,53 Mb. | | #248618 |
Bog'liq F1Dastlabki ma’lumotlar
Yer osti uchastkalarining elektr yuklamalarini hisoblash uchun barcha iste’molchilarining rusumlari va soni, qo‘llanilgan dvigatellarning rusumlari aniqlangan bo‘lishi, ularning uchastkadagi ish joylariga o‘rnatilgan sxemasi xamda elektr ta’minotining tuzilish sxemasi keltirilishi kerak. Shularga asosan talab koeffitsienti usuli bo‘yicha to‘liq quvvat xisoblanadi. Buning uchun yuklamalar jadvali tuziladi.
1-rasm. Yer osti ko‘mir qazib olish uchastkasida iste’molchilar (mashina va mexanizmlar), elektr uskunalar va kabel tarmoqlarning joylashish sxemasi:
1-qazib olish kombayni, 2-sidirgichli zaboy konveyeri, 3-qayta yuklagich, 4-lentali konveyer, 5-lebedka, 6-suv purkash nasosi, 7-moy haydash stansiyasi, TR-taqsimlash punkti, SUTN –suriluvchi uchastka transformator podstansiyasi, MK-magistral kabel, YeK-egiluvchan kabel, MEN-markziy yer osti podstansiyasi.
2-rasm. Yer osti ko‘mir qazib olish uchastkasi iste’molchilarining elektr ta’minoti tuzilish sxemasi:
UTP-uchastka transformator podstansiyasi, A-avtomat uzgich, P-puskatel, MK-magistral kabel, EK-egiluvchan kabel, PA-puskovoy apparat
Elektr yuklamalarni hisoblash va uchastka transformator podstansiyasini tanlash
1-jadval
Yuklamalar jadvali
№
|
Iste’molchilar
|
kVt
|
n
|
|
cos
|
1.
|
Lentali konveyer 2Л80
|
110
|
1
|
110
|
0,88
|
2.
|
Qayta yuklagich ПКТ1
|
55
|
1
|
55
|
0,85
|
3.
|
Zaboy konveyer СП301
|
90
|
1
|
90
|
0,9
|
4.
|
Qazib olish kombayni КШ-1КГ
|
160
|
1
|
160
|
0,812
|
5.
|
Lebyodka 1ЛГКН
|
13
|
1
|
13
|
0,86
|
6.
|
Suv purkash nasosi НУМС30
|
30
|
1
|
30
|
0,88
|
7.
|
Moylash stansiyasi СНУ-5
|
17
|
2
|
34
|
0,89
|
492 kVt
bu yerda - iste’molchi dvigatelining nominal quvvati
n – iste’molchilar soni
, kVt o‘rnatilgan quvvat
cos - ist’molchi dvigatelining quvvat koeffitsienti
Jadvalga asosan to‘liq quvvat hisoblanadi:
kVA
bu yerda - hisoblanadigan to‘liq quvvat
qazib olish ishlarida mexanizatsiyalashtirilgan komplekslar qo‘llanilganda,
= 0,4 + 0,6
o‘rtacha quvvat koeffitsienti
- quvvati eng katta iste’molchining nominal quvvati, kVt
- alohida iste’molchilarning nominal quvvati va quvvat koeffitsienti
Hisoblangan to‘liq quvvatga asosan, uchastka komplekt transformator podstansiyasi nominal quvvati bo‘yicha tanlanadi,
Transformator podstansiyasini tanlash sharti:
kVA
bu yerda Sn.tr – transformator podstansiyasining nominal quvvati.
Tanlangan transformator podstansiyasining rusmi va pasport ko‘rsatkichlari yozib qo‘yiladi.
КТПВ-400/6 turidagi uchastka transformator podstansiyasinig texnik ko’rsatkichlari
Pоdstansiya
|
Nominal quvvati, kV.A
|
Kuchlanishi s.x., V
|
Nominal toki, A
|
Q.t. kuchlanich, %
|
S.h. toki, %
|
Yo’qotilish, Vt
|
YuK/PK
|
YuK/PK
|
S.h
|
Q.t
|
КТПВ-400/6
|
400
|
6000±5%
1140/400
|
24,1
209/362
|
3,4
|
3,9
|
1650
|
2600
|
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
O‘zbekiston o‘z yer osti boyliklari bilan haqli suratda faxrlanadi bu yerda Mendeleev davriy sistemasining deyarli barcha elementlari topilgan
|