Bir tomondan ta’minlanadigan 3 – 35 kV kuchlanishli havo va kabel liniyalarining himoyasi

|
Bir tomondan ta’minlanadigan 3 – 35 kV kuchlanishli havo va kabel liniyalarining himoyasi
|
bet | 4/5 | Sana | 22.02.2024 | Hajmi | 24,2 Kb. | | #160538 |
Bog'liq Almashtirish sxemasini tuzish va qt toklarini hisoblash-fayllar.orgBir tomondan ta’minlanadigan 3 – 35 kV kuchlanishli havo va kabel liniyalarining himoyasi
Umumiy holat
Kuchlanishi 3–35 kVli neytrali erdan izolyatsiyalangan tarmoqlar himoyasida ko’p fazali, bir fazali erga tutashuvlar ko’rib chiqiladi.
Kuchlanishi 3–10 kVli bitta liniyalarda ko’p fazali QTlardan qoidaga asosan, ikki pog’onali tokli himoya o’rnatiladi, uning birinchi pog’onasi tokli kesim ko’rinishida bajariladi, ikkinchisi esa sabr vaqtga bog’liq bo’lmagan va bog’liq bo’lgan maksimal tokli himoya (MTH) ko’rinishida bo’ladi.
20–35 kV kuchlanishili bitta liniyalarda javobgarligi yuqori birlashmalarda (masalan, taqsimlovchi liniyalarning bosh qismida) tokli kesimning yana bir pog’onasi–sabr vaqtli tokli kesim, sezgarligi past bo’lganda minimal kuchlanishdan himoya qo’shimcha ravishda o’rnatiladi. Murakkab tarmoqlarda sezgirlik va tezkorlik talablari bajarilmasa distantsion himoya qo’llaniladi, lekin bu himoya ushbu kurs ishida ko’rib chiqilmaydi.
Parallel liniyalarning oxirida ko’ndalang yo’naltirilgan himoya yordamida bajariladi. Ta’minlash tomonida esa pog’onali tokli himoya qo’llanilishi mumkin. 20–35 kV kuchlanishli liniyalarda tezkorligi past bo’lgan hollarda ko’ndalang yo’naltirilgan differentsial himoya o’rnatiladi. Bu holatda zahira sifatida pog’onali tokli himoya ishlatiladi.
Bir fazali erga tutashuvda himoya signalga ishlashi bilan bajarilishi mumkin, ba’zi holatlarda, texnika va xavfsizlik talablaridan kelib chiqib u o’chirishga ishlashi kerak. (torf qazib chiqariladigan tarmoqlarda).
6–10 kV kuchlanishli kabel liniyali tarmoqlarda nol ketma–ketlik tokli himoya o’rnatish tavsiya etiladi, u shikastlangan liniyani avtomatik ravishda aniqlashni ta’minlaydi. Boshqa barcha holatlarda kuchlanish bo’yicha izolyatsiyani tekshirish qurilmasini o’rnatish bilan cheklanadi.
6÷35 kVli liniyalar himoyasini hisoblashda quyidagilarga ahamiyat berish kerak:
himoyani ikki fazada bajarish talab etiladi, barcha tarmoqlar uchun TTlarini faza bo’yicha bir xil ulash kerak (qoidaga asosan, A va S fazaga).
6–10 kVli liniyalar himoyasini bir, ikki va uch releli, 20–35 kV li liniyalarda esa himoyani ikki va uch releli qilib bajarish kerak.
ma’lumki 6–35 kVli tarmoqlarda prujina–yukli yuritmali o’chirgichlar ishlatilishi mumkin, shuning uchun himoyani o’zgaruvchan operativ tokda bajarish kerak.
6–10 kV li tarmoqlarda birinchi navbatda pog’onali tokli himoyada yuritmaning o’zida o’rnatilgan bevosita ta’sir ko’rsatuvchi rele RTM va RTV ishlatilishini baholash kerak, birinchi navbatda bitta releli, keyin ikkita releli ishlatishni baholash kerak.
RT–80 relesi bazasidagi himoyani tarmoqning boshqa himoyalari bilan moslashtirishdagi qiyinchilikda vaqtga bog’liq bo’lmagan releni ishlatish lozim.
20–35 kVli liniyaning himoyasi qoidaga asosan, RT–40 relesi yordamida amalga oshiriladi. Xuddi shu relelar 6–35 kV li liniyaning ko’ndalang differentsial himoyasida ishlatiladi.
|
| |