Tadqiqot bob    Tanlov ob'ekt tadqiqot, asoslash

Tadqiqot bob Tanlov ob'ekt tadqiqot, asoslash
Tadqiqot ob'ekti ma'muriyatning to'qqizinchi qavati edi bino 01/8 yoqilgan PJSC "AVTOVAZ", Shunday qilib Qanaqasiga evakuatsiya odamlarning dan bino ortdi qavatlar soni hisoblanadi bitta dan eng qiyin vazifalar.
In vaqt olov mahsulotlar yonayotgan ko'tarilish yuqoriga, A yong'in paytida liftlardan foydalanish taqiqlanadi, shuning uchun evakuatsiya qilish bilan odamlar yuqori qavatlar qiyin.
Odamlarni xavfli binolardan evakuatsiya qilish bo'yicha harakatlar tahlil qilindi Qavatlar soni, noqulay yong'in omillari bo'lmasa Muammolar, kabi:
ko'p hollarda zinapoyadan chiqadigan joylarda evakuatsiya paytida imkoniyatlar cheklanganligi sababli to'planish holatlari eshik ochilish yetarli emas Uchun to'siqsiz o'tish ko'p sonli odamlar, bunga qo'shimcha ravishda, narvon maydoni emas bir vaqtning o'zida odamlarning katta oqimini joylashtirish uchun mo'ljallangan. Hammasi Bu sabab bo'lishi mumkin jiddiyga jarohatlar va o'limlar;
jismoniy Tayyorgarlik odamlarning ichida vaqt evakuatsiya o'ynaydi muhim rol o'ynaydi, chunki ba'zi hollarda binoni tark etish kerak bo'ladi talab qilinadi yengish masofa zinadan yuqoriga ko'tarilish 1 gacha km.
Aynan Shunung uchun asosiy maqsad qo'llanmalar PJSC "AVTOVAZ" hayot va salomatlikni saqlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdir ishchilar, A Shunday qilib uchun bir xil saqlash material qiymatlar.
Tahlil mavjud tamoyillari, usullari Va mablag'lar ta'minlash yong'in bo'limi xavfsizlik
Binodagi yong'in xavfining taxminiy qiymatlarini aniqlash uchun, ko'rib chiqildi keyingi stsenariy yong'in rivojlanishi.
Modellashtirish ma'ruzachilar rivojlanish olov o'tkazildi tomonidan maydon tomonidan ishlab chiqilgan FDS (Fire Dynamic Simulator) dasturi yordamida modellar Milliy instituti standartlar Va texnologiyalar NIST AQSH.
Sinf funktsional yong'in bo'limi xavflar bino: F 4.3 (F 4.3) (Qp
= 0,04).
Avtomatik yong'in signalizatsiya tizimlarining mavjudligi: Bajarildi tomonidan standartlar (Kobn = 0,8).
Mavjudligi tizimlari ogohlantirishlar Va boshqaruv evakuatsiya: Turi 3 (Ksoue =
0,8).
Mavjudligi tizimlari tutun nazorati himoya: Bajarildi tomonidan standartlar (Kpdz
= 0,8).
Mavjudligi tizimlari avtomatik yong'in o'chirish: Yo'q talab qilinadi (Kap =
0,9).
Vaqt topish odamlarning V bino: 8 h (Ppr = 0,333).
Quyida taqdim etdi stol 2 Manzil Va miqdori odamlarning.
Jadval 2 - Manzil odamlarning yoqilgan 9 qavat
-
Manzil
|
Miqdori odamlarning
|
1
|
2
|
3
|
Qavat 9
|
|
Jami: 80
80 - M2
|
|
Xona 21
|
Jami: 1
1 - M2
|
|
Xona 22
|
Jami: 10
10 - M2
|
|
Xona 52
|
Jami: 1
1 - M2
|
|
Xona 53
|
Jami: 29
29 - M2
|
|
Xona 135
|
Jami: 1
1 - M2
|
|
Xona 136
|
Jami: 5
5 - M2
|
|
Xona 137
|
Jami: 1
1 - M2
|
Davomi jadvallar 2
-
1
|
2
|
3
|
|
Xona 138
|
Jami: 1
1 - M2
|
|
Xona 139
|
Jami: 16
16 - M2
|
|
Xona 140
|
Jami: 10
10 - M2
|
|
Xona 141
|
Jami: 5
5 - M2
|
Evakuatsiya vaqtini aniqlash uchun hisoblash sxemasi tuzildi evakuatsiya Bilan 9 qavatlar.
Yoniq chizish 4 taqdim etdi Odamlar Va traektoriyalar ularning harakat yoqilgan 9 qavat ma'muriy bino 01/8.
Shakl 4 – Qavat 9. Odamlar va ularning poldagi harakat traektoriyalari Ma'nosi vaqt boshlandi evakuatsiya tNE (bilan) Uchun binolar o'choq
olov tomonidan belgilanadi formula:
tNE = 5 + 0,01 · F, (3.2.1)
bu erda F - xonaning maydoni, m²; Evakuatsiyani boshlash vaqti: tNE = 90 s; Vaqt evakuatsiya:
t E = tNE + t P = 531,8 s (3.2.2)
Klasterlarning ishlash muddati: t SC = 57,4 s; General odamlar soni: 689;
Evakuatsiya qilinganlar soni : 689 ( harakatsizlar va xodimlar).
Jadvalda 3, 4 natijalardan foydalanish bo'yicha statistik ma'lumotlar keltirilgan , o'tish registratorlar.
Jadval 3 - Statistika foydalanish chiqadi
Manzil
|
Ism
|
Vaqt
birinchi, Bilan
|
Vaqt
Oxirgisi, c
|
Miqdori
odamlarning
|
Qavat 1
|
|
Chiqish 2
|
138,0
|
390.6
|
138
|
|
Chiqish 4
|
125.8
|
472.4
|
219
|
|
Chiqish 5
|
106.4
|
531,6
|
169
|
|
Chiqish 6
|
111,0
|
512.4
|
163
|
Jadval 4 - Statistika o'tish registratorlar
-
Manzil
|
Ism
|
Vaqt
birinchi, Bilan
|
Vaqt
Oxirgisi, c
|
Miqdori
odamlarning
|
Qavat 9
|
Tashqarida
binolar
|
Eshik 216
|
101.4
|
152.4
|
22
|
|
Eshik 218
|
104.0
|
156.6
|
17
|
|
Eshik 226
|
103.6
|
133.4
|
14
|
|
Eshik 229
|
100.4
|
164,0
|
27
|
Ehtimollik evakuatsiya R E dan binolar (orqasida bundan mustasno binolar sinflar funktsional yong'in bo'limi xavflar F1.1, F1.3, F1.4), hisobga olish tomonidan
formula (4) Yong'in xavfining taxminiy qiymatlarini aniqlash usullari binolar, tuzilmalar Va binolar har xil sinflar funktsional yong'in bo'limi Xavfli.
Jadval 5 - Ta'rif ehtimolliklar evakuatsiya
-
Manzil tion
|
Naimenov aniye
|
Vaqt bloker olqishlar,
tbl , Bilan
|
Kerakli mening vaqtim evakuatsiya,
0,8 tbl , Bilan
|
Vaqt boshlandi evakuatsiya
ii, tne , Bilan
|
Vaqt evakuatsiya ii, t e =
tne + tp , s
|
Balki ayvon evakuatsiya
Va, P e
|
Qavat 9
|
Tashqarida binolar
th
|
Eshik 216
|
>1
|
>0,8
|
90,0
|
152.4
|
0,999
|
|
Eshik 218
|
>1
|
>0,8
|
90,0
|
156.6
|
0,999
|
|
Eshik 226
|
>1
|
>0,8
|
90,0
|
133.4
|
0,999
|
|
Eshik 229
|
>1
|
>0,8
|
90,0
|
164,0
|
0,999
|
Hisoblangan kattalik individual o't o'chiruvchi xavf Q V,i Uchun i-chi skript olov binolar:
Q in, i = Q p,i · (1–K ap,i ) · P pr,i · (1–R e,i ) · (1–K p.z,i ) (3.2.3) Qayerda Q P — chastota paydo bo'lishi olov V bino V oqim yilning, belgilangan yoqilgan asos statistik ma'lumotlar, berilgan V
"1-ilova Yong'inning taxminiy qiymatlarini aniqlash metodologiyasi xavf V binolar, tuzilmalar Va binolar har xil sinflar Funktsional yong'in xavfi - Rossiya Federatsiyasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining 2009 yil 30 iyundagi № 28-son buyrug'i. 382".
Shunday qilib Qanaqasiga statistik ma'lumotlar yo'q, Q P = 0,04;
"K AP, i — koeffitsient , hisobga olgan holda yozishmalar o'rnatishlar avtomatik yong'in o'chirish tizimi (bundan buyon matnda AFP deb yuritiladi) normativ talablarga muvofiq hujjatlar tomonidan yong'in bo'limi xavfsizlik." [24].
K AP = 0,9, chunki binoni AUP tizimi bilan jihozlash shart emas muvofiqlik Bilan talablar tartibga soluvchi hujjatlar tomonidan yong'in bo'limi xavfsizlik;
R pr — ehtimollik mavjudligi odamlarning V qurilish, belgilangan dan nisbatlar:
P pr =t funktsiyasi /24 (3.2.4)
Qayerda t funktsiyasi - vaqt topish odamlarning V bino V soat;
R pr =t funksiya /24=8 / 24 = 0,333 R E — ehtimollik evakuatsiya odamlardan;
“K p.z,i — koeffitsienti hisobga olgan holda yozishmalar tizimlari yong'indan himoya qilish himoya qilish, yo'naltirilgan yoqilgan xavfsizlik xavfsiz evakuatsiya odamlarning da olov, talablar tartibga soluvchi hujjatlar tomonidan yong'in bo'limi xavfsizlik, tomonidan hisoblangan formula." [24].
K p.z,i = 1 - (1 - K obn,i · K SOUÉ,i ) · (1−K obn,i · K PDZ,i ) (3.2.5)
"Qaerda Obn , i — koeffitsient, hisobga olgan holda yozishmalar tizimlari yong'in haqida me'yoriy hujjatlarning yong'in signalizatsiyasi talablari xavfsizlik;" [24].
Obn , i = 0,8, Shunday qilib Qanaqasiga bino jihozlangan tizimi yong'in bo'limi uchun me'yoriy hujjatlar talablariga javob beradigan signalizatsiya tizimi yong'in bo'limi xavfsizlik;
" SOUEga, ya'ni — koeffitsient, hisobga olgan holda yozishmalar tizimlari odamlarni yong'in haqida ogohlantirish va odamlarni evakuatsiya qilishni boshqarish, talablar normativ hujjatlar tomonidan yong'in bo'limi xavfsizlik;" [24].
K SOUE,i = 0,8, chunki bino odamlarni ogohlantirish tizimi bilan jihozlangan olov Va boshqaruv evakuatsiya, muvofiq talablar normativ hujjatlar tomonidan yong'in xavfsizligi;
" PDZga, ya'ni — koeffitsient, hisobga olgan holda yozishmalar tizimlari tutundan himoya qilish, yong'in xavfsizligi qoidalari talablari xavfsizlik;" [24].
ga , ya'ni = 0,8, Shunday qilib Qanaqasiga bino jihozlangan tizimi tutun nazorati himoya qilish, muvofiq talablar tartibga soluvchi hujjatlar tomonidan yong'in bo'limi xavfsizlik.
Yong'indan himoya qilish tizimining muvofiqligini hisobga olgan holda koeffitsient himoya qilish, yo'naltirilgan yoqilgan xavfsizlik xavfsiz evakuatsiya odamlarning da olov, talablar tartibga soluvchi hujjatlar tomonidan yong'in bo'limi xavfsizlik:
K P.Z = 1 − (1 − 0,8 · 0,8) · (1 − 0,8 · 0,8) = 0,8704
Kattalik individual o't o'chiruvchi xavf:
Q B = 0,04 · (1 - 0,9) · 0.333333 · (1 - 0) · (1 - 0,8704) = 1728 · 10 -4
Hisoblash natijalari shuni ko'rsatadiki, individual yong'in xavfi Uchun berilgan skript oshadi ma'nolari, tashkil etilgan Federal qonun bo'yicha № 123-FZ.
В
В
B ≤ Q N bo'lsa, talabga javob beradi . Qayerda Q N - normativ ma'nosi individual o't o'chiruvchi xavf
В
(Q N = 10 -6 yil -1 ).
Hisoblangan kattalik o't o'chiruvchi xavf V qurilish, qurilish yoki tuzilishi belgilangan Qanaqasiga maksimal ma'nosi o't o'chiruvchi xavf dan stsenariylar ko'rib chiqildi olov:
Q V = max{Q V,1 ,… Q V, i ,… Q V,N } (3.2.6)
“Q V,i - i-chi uchun individual yong'in xavfining hisoblangan qiymati skript olov." [24].
“N — miqdori stsenariylar ko'rib chiqildi olov." [24].
Jadval 6 - Xulosa hisoblangan ma'lumotlar tomonidan skript
Ssenariy
|
Q p
|
K yuqoriga
|
R pr
|
R e
|
p.z.ga
|
Q in
|
Ssenariy 1
|
0,04
|
0,9
|
0.33333
|
0
|
0,8704
|
1,728*10 -4
|
Amalga oshirilgan hisob-kitoblar va olingan natijalar bizga aniqlash imkonini beradi hajmi individual o't o'chiruvchi xavf.
|