I -bob. Zamonaviy isiqlik va elektrol quvvatlarning energiya samaraliligini oshirish zaxiralari - bet 2

|
I -bob. Zamonaviy isiqlik va elektrol quvvatlarning energiya samaraliligini oshirish zaxiralari
|
bet | 2/6 | Sana | 20.02.2024 | Hajmi | 1,41 Mb. | | #159333 |
Bog'liq 1-боб-1T T - issiq buloqning harorati;
T 0 - atrof-muhit harorati;
( s 1 0 - s 5 d ) - issiqlik qabul qilinganda ishchi suyuqlik entropiyasining oshishi;
( men 1 0 - i 5 d ) - qozondagi isitish jarayonida ishchi suyuqlik tomonidan so'rilgan issiqlik miqdori.
Issiqlik samaradorligini yo'qotishni kamaytirish samaradorlikka bog'liq. qozon birligi. samaradorlik qozon agregatining mukammallik darajasini tavsiflaydi:
ē k a = ( i 1 0 - i 5 d )/ q 1 (1.3)
Qozon qurilmasining pechida chiqarilgan issiqlik chiqindi gazlar bilan, kimyoviy va mexanik to'liq bo'lmagan yonish va atrof-muhitga yo'qotishlardan yo'qoladi. Shunday qilib, samaradorlikni aniqlashga bog'liqlik qozon agregati, manbaga ko'ra [ v; b.38-73] quyidagi shaklda yozilishi mumkin:
ē k a = 100 – ( q 2 + q 3 + q 4 + q 5 + q 6 ), % , (1.4)
(1.4) ifodadan ko'rinib turibdiki, samaradorlikni oshirish qozon agregati yoqilg'ining q 4 mexanik kuyishi va kul va cürufning jismoniy issiqligi bilan issiqlik yo'qotilishi q 6 ning kamayishi bilan bog'liq . Qolgan yo'qotishlar asosan ish sharoitlariga bog'liq. Ilmiy yondashuv bilan q 4 va q 6 ning kamayishi bilan bog'liq muammolarni hal qilish mumkin bo'ladi , ya'ni. past navli jigarrang ko'mirni yoqishning zamonaviy usullarini ishlab chiqish va joriy etish bilan [ 1 , 2 ].
Keling, bug 'elektr stantsiyasining sovuq manbasida - bug' turbinasining kondensatorida issiqlik yo'qotilishini kamaytirish masalasini ko'rib chiqaylik. Issiqlik berilganda bug'ning o'rtacha harorati T 1 cp va issiqlik chiqarilganda bug'ning o'rtacha harorati T 2 cp qanchalik past bo'lsa, issiqlik samaradorligi shunchalik yuqori bo'ladi. tsikl:
ē T = ( T 1 sr - T 2 sr ) / T 1 sr (1,5)
p 2 = 3,5...4 kPa (to'yinganlik harorati T 2 = 26,2...28,6 0 S) oralig'ida olinadi . Chuqur vakuum kondensatordagi bug'ning o'ziga xos hajmining oshishiga olib keladi. Bu ham T 2 ni oshiradi va T 2 va T 0 o'rtasidagi farq juda kichik bo'lib qoladi, bu esa kondensatorning hajmini va bug 'turbinasining oxirgi bosqichlarini sezilarli darajada oshirishga olib kelishi mumkin. [ 12 ] . _
Umuman olganda, oqim va muhitning berilgan parametrlari uchun oqimning o'ziga xos eksergiyasi aniqlanadi va ideal mashinada olingan maksimal mumkin bo'lgan ishni aks ettiradi:
e = ( i 1 – i 2 ) - T 0 ( s 1 – s 2 ) (1.6)
qaerda men 1 , i 2 - boshlang'ich va yakuniy holatlardagi oqim entalpiyasi qiymatlari;
T 0 – mutlaq muhit harorati;
s 1 , s 2 - boshlang'ich va yakuniy holatlardagi oqim entropiyasi qiymati.
Qaytarib bo'lmaydigan jarayonlar uchun oqim samaradorligini yo'qotish quyidagi munosabat bilan aniqlanadi [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ; Bilan. 38-73, vi; 78-115-bet]:
∆ L = ( e 1 – e 2 ) – l foydali , (1.7)
qaerda e 1 , e 2 - apparatning kirish va chiqish joylarida o'ziga xos eksergiya oqimining qiymatlari; l foydali - oqim tomonidan bajariladigan foydali ish.
Ma'lum [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ; Bilan. 38-73, 6 ; p.78-115], bu issiqlik samaradorligining eng yuqori qiymati. sikl T 2sr = T min → T 0 va T 1sr = T 1 → T max da erishiladi va quyidagicha aniqlanadi:
ē tmax = 1 - T min / T maks (1,8)
Kondensatsiyalanuvchi bug 'turbinasi agregatlarining davrlarida termodinamik yaxshilanishlar issiqlik ta'minotining o'rtacha harorati T 1 sr ni oshirish , o'rtacha issiqlik olib tashlash harorati T 2 sr ni pasaytirish , siqish ishlarini kamaytirish va ichki va tashqi yo'qotishlarni kamaytirish yo'nalishi bo'yicha amalga oshirilishi kerak. jarayonlarning qaytarilmasligi. “T – s ” - koordinatalaridagi eng oddiy kondensatsiyalanuvchi bug 'turbinasi qurilmasi uchun Renkine sikli 1.2-rasmda ko'rsatilgan. Qaysi tahlil shuni ko'rsatadiki, issiq buloqning harorati qancha yuqori bo'lsa, T 1av ni ko'tarish imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi va T 0 past bo'lsa , T 2av va ē t past bo'ladi . ortadi [ 1 , 2 ].
|
| |