1. Umumiy ma’lumotlar. Yopiq taqsimlovchi qurilmalarning shinalari va simlari - bet 2

|
1. Umumiy ma’lumotlar. Yopiq taqsimlovchi qurilmalarning shinalari va simlari
|
bet | 2/3 | Sana | 21.05.2024 | Hajmi | 20,37 Kb. | | #248439 |
Bog'liq Mavzu 3Yoqish moslamasi tejamkor bo'lishi kerak. Taqsimlash qurilmalar qurilishining qiymati qurilish qismi, elektr jihozlari, elektr ishlari va qo'shimcha xarajatlar narxidan iborat. Qurilish qismining narxini pasaytirish uchun bino hajmi iloji boricha kamayadi va uning tuzilishi soddalashtiriladi. Tayyor temir-beton konstruktsiyalardan tayyorlangan taqsimlash qurilmalar binolari yordamida xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirishga erishiladi Elektr ishlari narxini pasaytirish va reaktor stansiyasi qurilishini tezlashtirish uchun, ixtisoslashtirilgan yig'ish bazasida yig'ilgan kattalashtirilgan bo'linmalardan foydalaning. Bunday qurilmalar o'rnatilgan elektr jihozlari bilan jihozlangan kameralar va shkaflar bo'lishi mumkin Kompleks taqsimlovchi qurilmalar Kompleks taqsimlovchi qurilmalar (KTQ) - bu o'rnatilgan qurilmalar, o'lchash va himoya qilish vositalari va yordamchi qurilmalar bilan yopiq shkaflardan tashkil topgan tarqatish moslamasi. KTQli shkaflar zavodlarda ishlab chiqariladi, bu barcha agregatlarni ehtiyotkorlik bilan yig'ish va elektr jihozlarining ishonchli ishlashini ta'minlash imkonini beradi., Ular o'rnatiladi, shkaflarning bo'g'inlarida shinalar ulanadi, quvvat va boshqaruv kabellari etkazib beriladi. Yoqish moslamasini ishlatish sizga tarqatish moslamasini o'rnatishni tezlashtirishga imkon beradi. Elektr uzatish moslamasini saqlash xavfsizdir, chunki barcha kuchlanish qismlari metall korpus bilan qoplangan. Yopiq taqsimlovchi qurilmalar dizayniga qo'yiladigan talablar Yopiq taqsimlovchi qurilmalar -Elektr qurilmalari, yordamchi qurilmalarni o'z ichiga olgan elektr energiyasini qabul qilish va tarqatish uchun mo'ljallangan elektr inshooti. Agar taqsimlovchi qurilmalar bino ichida joylashgan bo'lsa, u holda u yopiq taqsimlovchi qurilmalar deb nomlanadi. Yopiq taqsimlovchi qurilmalari (YTQ) odatda 3-20kV kuchlanishda quriladi. Yuqori kuchlanishda, qoida tariqasida, ochiq elektr uzatish moslamalari quriladi. Shu bilan birga, YTQ ostidagi cheklangan maydon yoki atmosfera ifloslanishi oshgan holda, shuningdek Uzoq Shimol mintaqalarida 35-220 kV kuchlanishli yopiq elektr 20 uzatish moslamalari ishlatilishi mumkin. O'chirish moslamalari elektr inshootlarining ishonchliligini ta'minlashi kerak, bu faqat to'g'ri tanlov va elektr jihozlarini joylashtirish, tarqatish moslamasining turi va dizaynini to'g'ri tanlash bilan .Yoqish moslamasini texnik xizmat ko'rsatish qulay va xavfsiz bo'lishi kerak. Uskunalarni TQ-da joylashtirish yaxshi ko'rinishni, ta'mirlash ishlarining qulayligini, ta'mirlash va tekshirish vaqtida to'liq xavfsizlikni ta'minlashi kerak.
2.Shinalar - bu tarqatish moslamalari shinalari uchun, shuningdek asboblarni bir-biriga elektr aloqasi va ularni shinalarga ulash uchun ishlatiladigan qattiq yalang'och o'tkazgichlar. Shinalar materiali bir qator talablarga javob berishi kerak: zarur elektr o'tkazuvchanligini, mexanik quvvatni ta'minlash, atrofmuhitning kimyoviy ta'siriga chidamli bo'lishi va og'irligi va narxi past bo'lishi. Mis, alyuminiy va po'latdan plastik materiallari sifatida foydalanish mumkin. 24 Shinalar uchun materiallar tegishli texnik-iqtisodiy asoslar asosida tanlanadi. 200- 300 A gacha bo'lgan ish oqimlari bilan kam quvvatli elektr inshootlarida po'lat panjaralardan foydalanish mumkin. Iqtisodiy sabablarga ko'ra, qoida tariqasida, alyuminiy va uning turli xil elektr va mexanik xususiyatlariga ega qotishmalaridan tayyorlangan shinalar qo'llaniladi.
|
| |