регулирования РПН (процессом плавки), на момент проведения замера

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ И
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
294
возникновения К.З. и пр.
Электрические сети,
кабельно-проводниковое
оборудование,
коммутационная
аппаратура, цепи
коммутации
Выявлены места и рабочие
зоны в непосредственной
близости с открытыми
токоведущими частями,
неизолированные участки
проводов и кабелей,
оплавленная изоляция,
отсутствие качества
электрического монтажа
Высокая степень риска
получения травм для
работающего персонала
цеха. Высокая степень
пожаро опасности.
Потери энергии на нагрев
в токоведущих частях.
Риски возникновения
случаев К.З.
Выявлены зоны (точки), с
необоснованно высоким
термическим нагревом на
токоведущих частях
(места контактных
соединений)
Технические потери на
нагрев в проводниках
электрического тока,
опасность возникновения
неполно фазных режимов
электроснабжения. Риск
возникновения случаев
К.З., перегорание
коммутационной
аппаратуры и прочих
элементов электрической
сборки
Панель (металлический
щит) управления
процессами плавки
Неудовлетворительное
техническое состояние
шкафа управления
процессами осуществления
плавки металла.
Неисправность
измерительных приборов,
сигнализации и т.п.
Несоответствие
требованиям правил
технической
эксплуатации
технологического
оборудования
Сеть электроснабжения
(инструментальное
обследование)
Зафиксировано
недопустимо низкое
значение коэффициента
мощности в сети
электроснабжения
потребителей
Чрезмерное потребление
реактивной мощности и
энергии из внешнего
источника
электроснабжения,
дополнительные потери
активной мощности в
сети, потери на нагрев в
проводниках, в ряде
случаев, нежелательное
(необоснованное)
повышение величины
напряжения в сети
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ И
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
295
Зафиксированы сильные
гармонические
составляющие в сети
рабочего тока и
напряжения
потребителей
электроэнергии
индукционной плавильной
печи
Негативное влияние на
общезаводскую сеть
электроснабжения и на
качество потребляемой
электроэнергии
соседними
потребителями. Влияние
на нагрев и выход из
строя
электротехнического
оборудования.
(Трансформаторы, ЭД,
конденсаторы,
предохранители,
люминесцентные лампы и
т.п.) Ложные
срабатывания
коммутационной
аппаратуры, систем
защиты и автоматики.
Моно-рельс
(грузоподъемная кран
балка на плавильном
участке)
Неудовлетворительное
техническое состояние
цепей коммутации:
кабелей, проводов,
электрических
контактных соединений.
Существенный
эксплуатационный износ
оборудования
Возникновение зон
нагрева, опасность
возникновения мест К.З.,
нестабильная работа
установки в виду
нарушения цепей
коммутации
Освещение плавильного
участка
Недостаточная степень
освещенности рабочей
зоны
Нарушение правил
техники безопасности и
регламентированных
норм по охране труда
Литература
1.
Энергоаудит.Энергоресурсосбережение, серия Энергосбережение. - М.: 1999.
2.
Хашимов А.А., Ситдиков Р.А. Аудит энергоэффективных электротехнических
систем и комплексов. - Ташкент: ТашГТУ, 2001.
3.
Sadullaev N.N. Energia tejamkor elektr texnik, elektr mexanik va elektr texnologik
qurilmalar auditi. Toshkent., 2018
4.
Anarbayev A.I., Qodirov D.B.. Energia auditi.Energia audit.
Toshkent, 2021
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ И
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
296
Благодарность!
Руководство Ташкентского
государственного технического
университета,
деканат
Электроэнергетического
факультета и коллектив кафедры
«Электромеханика
и
электротехнологии» выражают
свою глубокую признательность
семье покойного профессора
Арипджана
Адиловича
Хашимова дочери Гульнаре Арипджановне, Ёкубжану Анваровичу за огромную
помощь при работе по организации
Международной конференции посвященой
светлой
памяти
основателя
Школы
электропривода в
Республике Узбекистан
профессора
Хашимова
Арипжана
Адиловича и Танвире Насибуллаевной
Хабибуллаевой.
Жизнь Арипжана Адиловича Хашимова и Танвире Насибуллаевной Хабибуллаевой
– это пример научного долголетия, любви к профессии, патриотизма и преданности
своему делу и интересам своей Республики и энергетики страны.
Память о профессоре Хашимове Арипжане Адиловиче и Танвире
Насибуллаевной Хабибуллаевой – выдающемся ученых, прекрасных педагогов
навсегда сохранится в наших сердцах.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ И
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
297
СОДЕРЖАНИЕ
№
Наименование
Стр.
1.
Организационный комитет конференции
5
2.
О профессоре Арипджане Адиловиче Хашимове. Жизнь, отданная
служению людям. Краткая биографическая справка
7
3.
Кафедра «Электромеханика и электротехнологии»-вчера, сегодня,
завтра
17
4.
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
19
5.
Секция
1.
Актуальные
вопросы
цифровизации,
применяемые в области повышения энергоэффективности
электромеханических и электротехнологических систем
19
6.
М.К. Бобожанов, Р.А.Мустаев. Қайта тикланувчи энергия
манбалари
интеграцияланган тармоқларда реактив қувватни компенсациялаш
19
7.
A.Ledovskikh, A.Ionov, A.Zhukov, K.Fedorova, A.Zolotov, A.Anuchin
Разработка цифрового драйвера igbt
25
8.
I.X.Siddiqov, M.T.Maxsudov, D.D.Karimjonov. Аsinxron motorlarning
uch fazali tok oʻzgartkichlarini fizik-texnik effektlari
33
9.
E.X
Abduraimov.
Еnergiya tejamkor kontaktsiz kommutatsion
qurilmalarini elektrmexanika tizimlarida qo‘llash
37
10.
Э.Х.Абдураимов.
Эффективное
управление
и
защита
электродвигателей переменного тока с использованием явления
триггерного эффекта диодно тиристорных цепей
41
11.
А.Д. Таслимов, А.Н. Султанов, Б.Б. Майнусов. Тақсимловчи электр
тармоқларида электр энергия исрофларига таъсир
этувчи омиллар
46
12.
О.А. Ворон, В.В. Сироткин. Использование вентильно-индукторных
электрических машин для повышения энергоэффективности
рекуперативного торможения электрического подвижного состава
51
13.
Ш.Э.
Бегматов.
Способ
создания
вторичных
источников
электропитания с высокими электротехническими показателями
56
14.
А.О. Пулатов, А.У. Мирисаев, М.Ф. Шамиев. Повышение
энергоэффектиности асинхронного электропривода в пусковых и
установившихся режимах
61
15.
А.А. Алимов, Ф.А. Акбаров, Д.А. Носирова. Анализ базовой схемы
феррорезонансно-транзисторных параметрических стабилизаторов
постоянного
напряжения
с
встроенным
функциональным
преобразователем
68
16.
М.И.Ибадуллаев, А.Ж.Есенбеков. Анализ колебательных процессов
в двухконтурных электромеханических системах
79
17.
М.М.Мирхайдаров. Повышение
качества процесса фугования
рейсмусовых станков применением частотно-управляемого
асинхронного электропривода
86
18.
М.М.Мирхайдаров.
Модернизация
электропривода
системы
водяного охлаждения дисковой пилы в камнеобрабатывающих
станках
93
19.
И.А.
Абдуллабеков,
М.М.
Мирсаидов,
Ж.Ш.
Ботиров.
Аванкамерадаги сув сатҳининг ўзгариши насос агрегатининг электр
энергияси истеъмолига таъсири
100
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ И
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
298
20.
М.М.Мирхайдаров,
М.М.
Туляганов.
Повышение
энергоэффективности камнегравировального станка применением
частотно-управляемого асинхронного электропривода со скалярной
ir-компенсацией