Mundarija - Elektr uskunalarining releli himoya va avtomatikasi

1.
|
KIRISH……………………………………………….......................
|
3
|
2.
|
KURS ISHINING TARKIBI……………………………………….
|
3
|
3.
|
KURS ISHINI HAJMI VA UNI RASMIYLASHTIRISH…………
|
4
|
4.
|
KURS ISHINI BAJARISHGA OID O‘QUV QO‘LLANMA……...
|
5
|
4.1.
|
Almashtirish sxemasini tuzish va qisqa tutashuv
toklarini hisoblash…………………………………………………..
|
5
|
4.2.
|
Tok va kuchlanish transformatorlarini tanlash……………………...
|
8
|
4.2.1.
|
Tok transformatorlarini (TT) tanlash……………………………….
|
8
|
4.2.2.
|
Kuchlanish transformatorlarini (KT) tanlash
|
10
|
4.3.
|
Operativ tok manbalarini tanlashga oid umumiy
ko‘rsatmalar…………………………………………………………
|
11
|
4.4.
|
Rele himoyasini turlarini tanlash va ularni
o‘rnatmalarini hisoblash…………………………………………….
|
12
|
4.4.1.
|
Umumiy talablar…………………………………………………….
|
12
|
4.4.2.
|
Kuchlanishi 1000 V gacha bo‘lgan asinxron elektr
dvigatellarini himoyasi……………………………………………...
|
12
|
4.4.3.
|
Bir tomondan ta’minlanadigan 3-35 kV kuchlanishli
havo va kabel liniyalarining himoyasi……………………………...
|
14
|
4.4.3.1.
|
Umumiy holat……………………………………………………….
|
14
|
4.4.3.2.
|
Pog‘onali tokli himoyalarning o‘rnatmalarini hisobi……………….
|
15
|
4.4.3.2.1.
|
Sabr vaqtsiz tokli kesim (himoyaning birinchi
pog‘onasi)…………………………………………………………...
|
15
|
4.4.3.2.2.
|
Sabr vaqtli tokli kesim (himoyaning ikkinchi
pog‘onasi)…………………………………………………………...
|
17
|
4.4.3.2.3.
|
Maksimal tokli himoya (himoyaning uchinchi
pog‘onasi)…………………………………………………………...
|
18
|
4.4.3.2.4.
|
Minimal kuchlanish relesi orqali ishga tushuvchi
maksimal tokli himoya……………………………………………...
|
19
|
4.4.3.3.
|
Ishlash vaqti va xarakteristikalari turlicha bo‘lgan
himoyalarni o‘zaro moslashtirish…………………………………...
|
21
|
4.4.3.3.1.
|
Ishlash vaqti va xarakteristikalari turlicha bo‘lgan
Himoyalarni maksimal tokli himoya o‘zaro moslashtirish…………
|
21
|
4.4.3.3.2.
|
Saqlagichlarni xarakteristikalarini moslashtirish…………………...
|
24
|
4.4.3.3.3.
|
Saqlagichlar va avtomatlar xarakteristikasini
moslashtirish………………………………………………………
|
25
|
4.4.3.4.
|
Parallel liniyalar himoyasi…………………………………………..
|
25
|
4.4.3.4.1.
|
Ko‘ndalang differensial tokli yo‘naltirilgan himoya……………..
|
25
|
4.4.3.4.2.
|
Parallel liniyalarning pog‘onali tokli himoyasi
hisobining o‘ziga xosligi…………………………………………..
|
28
|
4.4.4.
|
Kuch transformatorlarining himoyasi……………………………..
|
29
|
4.4.4.1.
|
Umumiy holat……………………………………………………...
|
29
|
4.4.4.2.
|
Bo‘ylama differensial tokli himoya……………………………….
|
30
|
4.4.4.2.1.
|
Transformatorning bo‘ylama differensial himoyasini
ta’minlovchi tok transformatorini transformatsiyalash
koeffitsientini tanlash…………………………………………
|
30
|
4.4.4.2.2.
|
Differensial tokli kesim hisobi……………………………………
|
31
|
4.4.4.2.3.
|
RNT-560 turidagi releli differensial himoyani
hisoblash…………………………………………………………...
|
32
|
4.4.4.3.
|
Tokli kesim (sabr vaqsiz)………………………………………….
|
34
|
4.4.4.4.
|
Maksimal tokli himoya…………………………………………….
|
35
|
4.4.4.5.
|
O‘ta yuklanishdan himoya………………………………………...
|
37
|
4.4.4.6.
|
Transformatorlarni saqlagichlar bilan himoyalash………………...
|
38
|
4.5.
|
Avtomatika qurilmalarini tanlash va ularni o‘rnatmalarini
hisobi……………………………………………………………...
|
38
|
4.5.1.
|
Avtomatik qayta ulash (AQU) qurilmasi………………………….
|
38
|
4.5.2.
|
Zahirani avtomatik ulash (ZAU) qurilmasi………………………..
|
39
|
4.6.
|
Releli himoya va avtomatikasining variant va
sxemalari………………………..................................................
|
41
|
4.7.
|
Elektr ta’minoti sistemasining releli himoya va
avtomatikasini hisoblashga doir misol…………………….….…..
|
52
|
4.7.1.
|
Elektr ta’minoti sistemasining maksimal va minimal
ish rejimida qisqa tutashish toklarining qiymatini
aniqlash……………………………………………………….……
|
55
|
4.7.2.
|
Rele himoyasini turlarini tanlash va ularni o‘rnatmalarini
hisoblash…………………………………………………………...
|
61
|
4.7.3.
|
T – 6 transformator himoyasi……………………………………..
|
61
|
4.7.4.
|
L – 4 liniya himoyasi………………………………………………
|
62
|
4.7.5.
|
T – 4 (T – 5) transformator himoyasi……………………………
|
64
|
4.7.6.
|
Электр моторлар ҳимояси........................................................
|
68
|
4.7.7.
|
T – 3 transformator himoyasi…………………………………….
|
68
|
4.7.8.
|
L – 2 liniya himoyasi………………………………………………
|
73
|
4.7.9.
|
L – 1 liniya himoyasi……………………………………………..
|
76
|
4.7.10.
|
L – 3 liniya himoyasi………………………………………………
|
78
|
4.7.11.
|
T – 1 (T – 2) transformator himoyasi……………………………..
|
80
|
4.7.12.
|
Avtomatik qayta ulash (AQU) qurilmasi…………………………
|
84
|
4.7.13.
|
Zahirani avtomatik ulash (ZAU) qurilmasi………………………
|
85
|
|
Ilovalar……………………………………………………………..
|
88
|
|
Foydalanilga adabiyotlar ro‘yxati………………………………..
|
125
|
1.
|
ВВЕДЕНИЯ
|
|
2.
|
СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
|
|
3.
|
ОБЪЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ЕГО ОФОРМЛЕНИЕ
|
|
4.
|
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
|
|
4.1.
|
Построение схем замещения и расчёт
токов короткого замыкания
|
|
4.2.
|
Выбор трансформатор тока и напряжения
|
|
4.2.1.
|
Выбор трансформатор тока (TT)
|
|
4.2.2.
|
Выбор трансформатор напряжения (ТН)
|
|
4.3.
|
Общие указания по выбору источника
питания оперативного тока
|
|
4.4.
|
Выбор типа релейной защиты и их применение
|
|
4.4.1.
|
Общие требования
|
|
4.4.2.
|
Защита электрическое асинхронное
двигателя до 1000 В.
|
|
4.4.3.
|
Защита воздушных и кабельных линий
напряжение 3-35 кВ с односторонним питания
|
|
4.4.3.1.
|
Общие требование
|
|
4.4.3.2.
|
Расчёт ступенчатой токовой защиты
|
|
4.4.3.2.1.
|
Токовая отсечка без выдержки времени
(первая ступень защиты)
|
|
4.4.3.2.2.
|
Токовая отсечка с выдержки времени
(вторая ступень защиты)
|
|
4.4.3.2.3.
|
Максимальная токовая защита
(третья ступень защиты)
|
|
4.4.3.2.4.
|
Максимальная токовая защита с пуском
по минимальному напряжению
|
|
4.4.3.3.
|
Меж соответствие выбора защит по времени и характеристикам
|
|
4.4.3.3.1.
|
Меж соответствующие максимальные токовые
защиты по время работы и характеристики
|
|
4.4.3.3.2.
|
Соответствующие характеристики предохранителей
|
|
4.4.3.3.3.
|
Соответствующие характеристики
предохранителей и автоматов
|
|
4.4.3.4.
|
Защита параллельных линий
|
|
4.4.3.4.1.
|
Поперечная направленная дифференциальная
токовая защита
|
|
4.4.3.4.2.
|
Расчёт линий электропередачи при помощи
ступенчатой токовой защитой
|
|
4.4.4.
|
Защита силовых трансформаторов
|
|
4.4.4.1.
|
Общие требования
|
|
4.4.4.2.
|
Продольная дифференциальная защита
|
|
4.4.4.2.1.
|
Выбор коэффициента трансформации при продольной
дифференциальной зашиты
снабжаемая током трансформатора
|
|
4.4.4.2.2.
|
Расчёт дифференциальной токовой отсечки
|
|
4.4.4.2.3.
|
Расчёт дифференциальной токовой отсечки
реле типа РНТ-560
|
|
4.4.4.3.
|
Токовая отсечка (без выдержки времени)
|
|
4.4.4.4.
|
Максимальная токовая отсечка
|
|
4.4.4.5.
|
Защита от перегрузка
|
|
4.4.4.6.
|
Защита трансформаторов с предохранителем
|
|
4.5.
|
Выбор и расчет автоматического аппарата
|
|
4.5.1.
|
Устройство автоматического повторного включения
|
|
4.5.2.
|
Автоматическое включение резерва
|
|
4.6.
|
Схемы и варианты релейной защиты и автоматики
|
|
4.7.
|
Примера расчета систем электроснабжения
релейной защиты и автоматики
|
|
4.7.1.
|
Расчет показателей токов короткого
замыкание при максимальном и
минимальном режиме работы
|
|
4.7.2.
|
Расчет устройств релейной защиты и автоматики
|
|
4.7.3.
|
Зашита трансформатора T – 6
|
|
4.7.4.
|
Зашита линии L – 4
|
|
4.7.5.
|
Защита трансформатора T – 4 (T – 5)
|
|
4.7.6.
|
Защита электродвигателей
|
|
4.7.7.
|
Защита трансформатора T – 3
|
|
4.7.8.
|
Защита линии L – 2
|
|
4.7.9.
|
Защита линии L – 1
|
|
4.7.10.
|
Защита линии L – 3
|
|
4.7.11.
|
Защита трансформатора T – 1 (T – 2)
|
|
4.7.12.
|
Устройство автоматического повторного включения
|
|
4.7.13.
|
Устройство автоматического включения резерва
|
|
|
Приложения
|
|
|
Список использованной литературы
|
|
1.
|
INTRODUCTION
|
|
2.
|
STRUCTURE OF COURSE WORK
|
|
3.
|
SCOPE OF COURSE WORK AND ITS REGISTRATION
|
|
4.
|
TRAINING GUIDE FOR COURSE WORK
|
|
4.1.
|
Construction of equivalent circuits and
calculation short-circuit currents
|
|
4.2.
|
Selection of current and voltage transformer
|
|
4.2.1.
|
Current transformer selection
|
|
4.2.2.
|
Voltage transformer selection
|
|
4.3.
|
General Guidelines for Selecting a Source
operating current supply
|
|
4.4.
|
Selection of the type of relay protection
and their application
|
|
4.4.1.
|
General requirements
|
|
4.4.2.
|
Electric asynchronous protection
motor up to 1000 V
|
|
4.4.3.
|
Protection of overhead and cable lines
voltage 3-35 kV with one-way power supply
|
|
4.4.3.1.
|
General requirement
|
|
4.4.3.2.
|
Calculation of step current protection
|
|
4.4.3.2.1.
|
Current cutoff without time delay
(first stage of protection)
|
|
4.4.3.2.2.
|
Current cutoff with time delay
(second stage of protection)
|
|
4.4.3.2.3.
|
Overcurrent protection
(third stage of protection)
|
|
4.4.3.2.4.
|
Overcurrent protection with start
for minimum voltage
|
|
4.4.3.3.
|
Between the correspondence of the choice
of protection in terms of time and characteristics
|
|
4.4.3.3.1.
|
Between the corresponding maximum current
protection during operation and characteristics
|
|
4.4.3.3.2.
|
Corresponding fuse characteristics
|
|
4.4.3.3.3.
|
Relevant characteristics fuses and circuit
breakers
|
|
4.4.3.4.
|
Parallel line protection
|
|
4.4.3.4.1.
|
Transverse directional differential overcurrent protection
|
|
4.4.3.4.2.
|
Calculation of power lines using step overcurrent
protection
|
|
4.4.4.
|
Power transformer protection
|
|
4.4.4.1.
|
General requirements
|
|
4.4.4.2.
|
Longitudinal differential protection
|
|
4.4.4.2.1.
|
Selection of the transformation ratio at
longitudinal differential protection
powered by transformer
|
|
4.4.4.2.2.
|
Calculating the differential current cutoff
|
|
4.4.4.2.3.
|
Calculating the differential current cutoff
relay type RNT-560
|
|
4.4.4.3.
|
Cutoff current (no time delay)
|
|
4.4.4.4.
|
Maximum current cutoff
|
|
4.4.4.5.
|
Overload protection
|
|
4.4.4.6.
|
Fuse protection for transformers
|
|
4.5.
|
Selection and calculation of an automatic device
|
|
4.5.1.
|
Automatic reclosing device
|
|
4.5.2.
|
Automatic switching on of the reserve
|
|
4.6.
|
Schemes and options for relay protection and automation
|
|
4.7.
|
An example of calculating power supply systems
relay protection and automation
|
|
4.7.1.
|
Calculation of indicators of short currents short circuit at
maximum and minimum operating mode.
|
|
4.7.2.
|
Calculation of relay protection and automation devices
|
|
4.7.3.
|
Protection of transformer T – 6
|
|
4.7.4.
|
Protection line L – 4
|
|
4.7.5.
|
Transformer protection T – 4 (T – 5)
|
|
4.7.6.
|
Motor protection
|
|
4.7.7.
|
Transformer protection T – 3
|
|
4.7.8.
|
Line protection L – 2
|
|
4.7.9.
|
Line protection L - 1
|
|
4.7.10.
|
Line protection L - 3
|
|
4.7.11.
|
Transformer protection T – 1 (T – 2)
|
|
4.7.12.
|
Automatic reclosing device
|
|
4.7.13.
|
Automatic transfer switch
|
|
|
Applications
|
|
|
List of used literature
|
|