Key words - Toshkent davlat texnika universiteti xalqaro ilmiy-texnik anjuman

Key words:
Renewable energy sources, photovoltaic installation, reactive power, automatic
compensation, inverter.
Республикамизда электр энергетика тизимини такомиллаштириш, электр энергиясини
генерация қилиш имкониятларидан максимал фойдаланиш, жумладан қайта тикланувчан энергия
манбаларидан фойдаланиш асосида ишлаб чиқариладиган электр энергия миқдорини ошириш
стратегик мақсад сифатида қўйилган[1]. Қайта тикланувчи энергия таъминоти тизимининг
ишончлилиги электр истеъмолчиларининг коммутацияси ва қувват узатишни хавфсиз амалга
оширилиши билан боғлиқ. Қайта тикланувчи энергия манбаларидан таъминланувчи электр
моторларини коммутациялаш ва конденсатор батареяларини қувватини бошқариш учун
контактсиз қурилмалар қўлланилганда улар бошқаларидан тезлиги, узоқ муддатли ишлаши,
ишлаганда шовқин чиқармаслиги ва ҳоказолар билан ажралиб туради[2-3]. Мавжуд контактсиз
ишга тушириш қурилмалари мураккаб бошқарув тизимига эга бўлиб, бу эса уларни ўрнатиш,
созлаш ва техник хизмат кўрсатиш вақтида қийинчиликларни келтириб чиқаради, бу факторлар
уларни кенг қўлланилишига тўсқинлик қилади[4-5].
Қуѐш электр станцияси тармоққа интеграция қилинганда, тармоқдан истеъмол
қилинадиган актив қувват камаяди, чунки у қуѐш электр станцияси томонидан ишлаб чиқарилади
ва тўғридан-тўғри у электр истеъмолчиларида истеъмол қилинади. Натижада, тармоқдан
истеъмол қилинадиган актив ва реактив қувват ўртасидаги нисбат ўзгаради. Қуѐш электр
станцияси билан таъминлаш бошланганда қувват коэффициенти қиймати аввалги қийматидан
пасаяди. Шунинг учун, кам қувват коэффициенти ҳосил қилувчи исрофларга йўл қўймаслик учун,
қувват коэффициентини тўғрилашга алоҳида эътибор қаратиш лозим акс ҳолда кичик cоsφ қуѐш
электр станциясининг барча афзалликларини камайтириши мумкин[6-8].
Схемада ФЭС тармоқ инвертори орқали ўзгарувчан электр энергиясини ҳосил қилади 1 –
расм. Ушбу энергия истеъмолчиларни таъминлашга сарфланади. Бунда трансформатор орқали
етишмаган қувват истеъмол қилинади. Етишмаган қувватнинг катта қисмини реактив қувват
ташкил этади. Бу ҳолат ФЭС ишлаб чиқараѐтган максимал қувватда ҳамда максимал реактив
қувват истеъмоли вақтида максималга интилади. Минимум реактив қувват истеъмолида ҳамда
ФЭС энергия ишлаб чиқармайдиган ҳолатда ўзининг энг кичик қийматига эришади[9-10].
Қуѐш панели ишлаб чиқараѐтган қувват тўлиқ актив қувватни ташкил этганлиги сабабли
cоsφ=1 га тенг бўлади. Таъминланаѐтган истеъмолчиларни тури ва хусусиятидан келиб чиқиб
реактив қувват коэффициентинининг қиймати ўртача cоsφ=0,85 га тенг бўлади. Қуввати 630 кВА
бўлган трансформаторга интеграция қилинган ФЭСнинг ўрнатилган қуввати 29 кВт ни ташкил
этади. Бир дона панель қуввати 450 -540 Втгача бўлиб умумий панеллар сони 61тани ташкил
этади.
1 – расм. Комбинациялашган тизимда реактив қувватни компенсациялаш қурилмасини
функционал схемаси
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ И
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
21
Истеъмол қилинаѐтган реактив қувватни компенсациялашни микроконтроллер орқали
бошкарилувчи контактсиз коммутациялаш қурилмаси орқали амалга оширамиз. Бунда реактив
қувват коэффициенти қиймати орқали сигнал берувчи PFR-12 қурилмасидан фойдаланамиз.
2 – расм. PFR-12 қурилмасини умумий кўриниши
Ушбу қурилма реактив қувватни 12 та поғонада ростлаш имконини беради. Унинг
ѐрдамида микроконтроллер сигнал қабул қилувчи Pinларига сигнал берилади. Сигналларни қабул
қилувчи Pin ларни тартибига қараб микроконтроллер керакли қувватдаги конденсатор
батареясини қувватини тармоққа улаш амалини бажаради[11-12].
1 – жадвал
Ростланувчи реактив қувват миқдори ва унинг поғоналари
PFR-12 қурилмасини чиқиш сигналлари поғоналари
Конденсатор
батареялари
куввати
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2,5 кВАр
-
-
+
+
+
+
+
-
-
-
-
+
5 кВАр
-
-
-
-
+
+
+
+
-
+
+
+
7,5 кВАр
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
2,5 кВАр
+
-
-
-
-
-
+
-
+
-
+
+
5 кВАр
-
+
+
-
+
-
-
-
+
+
+
+
7,5 кВАр
-
-
-
+
-
-
-
+
+
+
+
+
Жами:
2,5
к
В
Ар
5
к
В
Ар
7,5
к
В
Ар
10
к
В
Ар
12,5
к
В
Ар
15
к
В
Ар
17,5
к
В
Ар
20
к
В
Ар
22,5
к
В
Ар
25
к
В
Ар
2
7,5
к
В
Ар
30
к
В
Ар
Конденсатор батареялари икки гурухга бўлинган бўлиб уларнинг қувватлари 2,5 кВАр, 5
кВАр, 7,5 кВАр. Реактив қувватни ростлаш чегараси 2,5 кВАр дан 30 кВАр гача. Қуѐш панеллари
томонидан кун давомида ишлаб чиқилган қувватлари 2-жадвалда келтирилган.
2- жадвал
04.09.2023 й
Инверторлар
тўлиқ
қуввати
31 кВт
SolaX
Power
5 кВт
SolaX
Power
10 кВт
SOFAR
SOLAR
5,5 кВт
SOFAR
SOLAR
5,5 кВт
Solis
5 кВт
1.
8:00
5790
1120
1630
990
1010
1040
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ И
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
22
2.
9:00
11820
2280
3320
2040
2060
2120
3.
10:00
19080
3680
5360
3290
3330
3420
4.
11:00
20980
4040
5890
3620
3660
3770
5.
12:00
23170
4470
6510
3990
4040
4160
6.
13:00
22080
4260
6210
3810
3830
3970
7.
14:00
21482
4140
6032
3710
3740
3860
8.
15:00
19500
3760
5480
3360
3400
3500
9.
16:00
13130
2530
3690
2260
2290
2360
10.
17:00
8780
1700
2460
1510
1530
1580
11.
18:00
2160
420
600
370
380
390
3 – расм. Кун давомида инверторлар орқали ишлаб чиқарилган қувватларни вақтга боғлиқ
графиги
Асинхрон моторнинг ҚТЭМ мавжуд тармоққа таъсирини тадқиқ қилиш тажриба ускунаси
4 а- расмда кўрсатилган. Электр моторнинг ишга тушириш, ишчи ва реактив қувватини
компенсациялаш режимлари ўрганилди.
Уч фазали контактсиз қурилманинг коммутация жараѐнидаги кучланиш ва ток
осциллограммалари LeCroy64Xi-A типидаги осциллограф ѐрдамида олинди. Мотор ҚТЭМ
мавжуд тармоққа уланиб, унинг ишга тушиш вақтидаги кучланиш ҳамда ток осциллограммалари
4 б– расмда тасвирланган.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ И
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
23
4 – расм. Моторнинг контактсиз ишга туширгич орқали тармоққа уланган холатда ишга тушиш
вақтидаги кучланиш ҳамда ток осциллограммаси
|