Elektr ta'minoti tizimi (tn-c, tn-s, tn-cs, tt, it)

|
Elektr ta'minoti tizimi (tn-c, tn-s, tn-cs, tt, it)
|
bet | 1/6 | Sana | 17.01.2024 | Hajmi | 1,1 Mb. | | #139854 |
Bog'liq 4-Ma\'ruza
Elektr ta'minoti tizimi (TN-C, TN-S, TN-CS, TT, IT)
Qurilish loyihalari uchun elektr ta'minotida ishlatiladigan asosiy elektr ta'minoti tizimi uch fazali uch simli va uch fazali to'rt simli tizim va boshqalar, ammo bu atamalarning ma'nosi juda qattiq emas. Xalqaro elektrotexnika komissiyasi (IEC) buning uchun yagona qoidalarni ishlab chiqdi va u TT tizimi, TN tizimi va IT tizimi deb nomlandi. Qaysi TN tizimi TN-C, TN-S, TN-CS tizimiga bo'linadi. Quyida turli xil elektr ta'minoti tizimlari haqida qisqacha ma'lumot berilgan.
elektr ta'minoti tizimi
IEC tomonidan belgilangan turli xil himoya qilish usullari va terminologiyalariga ko'ra, past kuchlanishli elektr energiyasini taqsimlash tizimlari turli xil topraklama usullari bo'yicha TT, TN va IT tizimlariga ko'ra uch turga bo'linadi va quyidagicha tavsiflanadi.
TNC elektr ta'minoti tizimi
TNC rejimidagi elektr ta'minoti tizimi ishlaydigan neytral chiziqni noldan kesib o'tuvchi himoya chizig'i sifatida ishlatadi, uni himoya neytral liniyasi deb atash mumkin va PEN bilan ifodalanishi mumkin.
TNC-S elektr ta'minoti tizimi
TNC-S tizimining vaqtincha elektr ta'minoti uchun, agar old qismi TN-C usuli bilan quvvatlansa va qurilish kodida qurilish maydonchasida TN-S elektr ta'minoti tizimidan foydalanish kerakligi ko'rsatilgan bo'lsa, umumiy tarqatish qutisi tizimning orqa qismida bo'lingan. PE chizig'idan TN-CS tizimining xususiyatlari quyidagicha.
1) ishlaydigan nol chiziq N maxsus himoya chizig'i PE bilan bog'langan. Chiziqning muvozanatsiz oqimi katta bo'lganda, elektr jihozlarining nolinchi himoyasi nolinchi chiziq potentsialiga ta'sir qiladi. TN-CS tizimi dvigatel korpusining kuchlanishini erga tushirishi mumkin, ammo bu kuchlanishni to'liq bartaraf eta olmaydi. Ushbu kuchlanishning kattaligi simlarning yuk muvozanatiga va ushbu chiziq uzunligiga bog'liq. Yuk qancha muvozanatsiz bo'lsa va simlar qanchalik uzoq bo'lsa, qurilma korpusining voltaji erga shuncha katta bo'ladi. Shuning uchun, yukning muvozanatsizligi oqimi juda katta bo'lmasligi va PE chizig'ini qayta-qayta topraklaması kerak.
2) PE chizig'i hech qanday sharoitda qochqinning himoyachisiga kira olmaydi, chunki chiziq oxirida qochqinning himoyachisi oldingi qochqin himoyachining ishdan chiqishiga va katta hajmdagi elektr uzilishiga olib keladi.
3) PE chizig'idan tashqari, umumiy qutidagi N chizig'iga ulangan bo'lishi kerak, N chizig'i va pe chizig'i boshqa bo'linmalarga ulanmasligi kerak. PE chizig'iga hech qanday kalit va sigortalar o'rnatilmasligi kerak, shuningdek PE sifatida topraklama ishlatilmasligi kerak. chiziq.
Yuqoridagi tahlil orqali TN-CS elektr ta'minoti tizimi TN-C tizimida vaqtincha o'zgartiriladi. Uch fazali quvvat transformatori yaxshi ish sharoitida bo'lsa va uch fazali yuk nisbatan muvozanatli bo'lsa, qurilish elektr energiyasidan foydalanishda TN-CS tizimining ta'siri hali ham mumkin. Shu bilan birga, qurilish maydonida muvozanatsiz uch fazali yuklar va maxsus quvvat transformatori bo'lsa, TN-S elektr ta'minoti tizimidan foydalanish kerak.
TN-S quvvat manbai
TN-S rejimidagi elektr ta'minoti tizimi ishlaydigan neytral N ni maxsus himoya chizig'idan PE ni qat'iy ajratib turadigan quvvat manbai tizimidir. U TN-S elektr ta'minoti tizimi deb ataladi. TN-S elektr ta'minoti tizimining xususiyatlari quyidagicha.
1) Tizim normal ishlayotganida, ajratilgan himoya chizig'ida oqim bo'lmaydi, lekin ishlaydigan nol qatorida muvozanatsiz oqim mavjud. PE chizig'ida erga kuchlanish yo'q, shuning uchun elektr jihozlarining metall qobig'ining noldan himoyasi maxsus himoya chizig'iga PE ulanadi, bu xavfsiz va ishonchli.
2) ishlaydigan neytral chiziq faqat bitta fazali yoritish yuklanish davri sifatida ishlatiladi.
3) PE maxsus himoya chizig'ini chiziqni sindirishga yo'l qo'yilmaydi va u qochqinning kalitiga kira olmaydi.
4) Agar tuproq oqish himoyachisi L chizig'ida ishlatilsa, ishchi nol chizig'i bir necha marta topraklanmamalı va PE chizig'i takrorlangan topraklamaya ega, lekin u tuproq qochqinning himoyachisidan o'tmaydi, shuning uchun qochqinning himoyasi ham o'rnatilishi mumkin TN-S tizimidagi elektr ta'minoti L liniyasida.
5) TN-S elektr ta'minoti tizimi xavfsiz va ishonchli, sanoat va fuqarolik binolari kabi past kuchlanishli elektr ta'minoti tizimlariga mos keladi. Qurilish ishlari boshlanishidan oldin TN-S elektr ta'minoti tizimidan foydalanish kerak.
TT elektr ta'minoti tizimi
TT usuli elektr qurilmaning metall korpusini to'g'ridan-to'g'ri asoslaydigan himoya tizimini nazarda tutadi, bu TT tizimi deb ham ataladigan himoya topraklama tizimi deb ataladi. Birinchi T belgisi energiya tizimining neytral nuqtasi to'g'ridan-to'g'ri topraklandığını ko'rsatadi; ikkinchi belgi T, yuk qurilmasining jonli tanaga ta'sir qilmaydigan qismi, tizim qanday topraklandığından qat'iy nazar, to'g'ridan-to'g'ri erga ulanganligini ko'rsatadi. TT tizimidagi yukning barcha topraklanması himoya topraklama deb ataladi. Ushbu elektr ta'minoti tizimining xususiyatlari quyidagicha.
1) Elektr jihozlarining metall qobig'i zaryadlanganda (fazali chiziq qobiqqa tegsa yoki uskunaning izolyatsiyasi buzilib, oqib chiqsa), topraklama muhofazasi elektr toki urishi xavfini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Shu bilan birga, past kuchlanishli o'chirgichlar (avtomatik o'chirgichlar) majburiy ravishda ishlamaydi, bu esa qochqinning tuproqdagi qochqinning kuchlanishini xavfsiz voltajdan yuqori bo'lishiga olib keladi, bu xavfli kuchlanishdir.
2) Oqish oqimi nisbatan kichik bo'lsa, hatto sug'urta ham puflamasligi mumkin. Shu sababli, himoya qilish uchun qochqinning himoyasi ham talab qilinadi. Shuning uchun TT tizimini ommalashtirish qiyin.
3) TT tizimining topraklama moslamasi juda ko'p po'latni iste'mol qiladi va qayta ishlash, vaqt va materiallarni qayta ishlash qiyin.
Hozirgi vaqtda ba'zi qurilish birliklari TT tizimidan foydalanmoqda. Qurilish birligi elektr energiyasini vaqtincha ishlatish uchun elektr ta'minotini qarzga olganda, topraklama moslamasi uchun ishlatiladigan po'lat miqdorini kamaytirish uchun maxsus himoya chizig'i ishlatiladi.
Yangi qo'shilgan maxsus himoya chizig'ini PE chizig'ini ishchi nol chiziqdan ajratib oling, u quyidagicha tavsiflanadi:
1 Umumiy topraklama chizig'i va ishlaydigan neytral chiziq o'rtasida elektr aloqasi yo'q;
2 Oddiy ishlashda ishlaydigan nol chizig'i oqimga ega bo'lishi mumkin va maxsus himoya chizig'i oqimga ega emas;
3 TT tizimi erni muhofaza qilish juda tarqoq bo'lgan joylarga mos keladi.
|
| |