Mashg‘ulotning maqsadi - Tabiiy va texnogen tabiatning xavfli va zararli omillarni hisoblash

|
Tabiiy va texnogen tabiatning xavfli va zararli omillarni hisoblash
|
bet | 5/6 | Sana | 18.05.2024 | Hajmi | 4,18 Mb. | | #241634 |
Bog'liq 2topshiriq2.1. Mashg‘ulotning maqsadi:
Bu topshiriqning asosi insonni elektr tokining urish xavfining darajasini aniqlaydigan omillarini o‘rganish hisoblanadi. Tok zanjiriga insonni ulanish sxemalarining tahlili va erga qisqa tutashuvda elektr tokining tarqalish jarayoni tushuntiriladi. Elektr xavfsizlikni ta’minlash uslublari sifatida izolyasiyaning himoyalash uslublari, erga ulash, shaxsiy himoya vositalari, himoyaviy uzish, to‘sish (blokirovka) va signalizatsiya, yuqori kuchlanishni past kuchlanish tarmog‘iga o‘tishi va saqlanib koladigan zaryadlardan himoyalashlar o‘rganiladi. Elektr qurilmalarga xavfsizlik talablari, elektr qurilmalarning xavfsizlik nuqtai nazaridan sinflarga bo‘linishi, ishlab chikarish binolarining sinflarga bo‘linishi, elektr qurilmalarda bajariladigan ishlar tafsiflari va sinflarga bo‘linishi ko‘rib chiqiladi.
Barcha variantlar uchun UF 220V
5.3. Bajarish uslubi:1
Mazkur nazorat topshirig‘ida elektr qurilma ulangan neytrali erga ulangan uch fazali to‘rt o‘tkazgichli tarmoq chizish zarur bo‘ladi.
Talab qilinadi:
1. a) Fazaning korpusga qisqa tutashib kolganda qurilmani nolga ulashdagi (korpuslarning nolinchi o‘tkazgichga ulanganda) korpusdagi kuchlanishni aniqlash.
b) nolinchi o‘tkazgich erga qayta ulanganda korpusdagi kuchlanishni aniklash.
2. Qisqa tutashuv tokini aniqlash va saqlagichni kuyishi texnika xavfsizligi qoidalarni qoniqtirishini tekshirish.
IQT IYU, (2.1)
bu erda IYU-saqlagich toki (IYU=20, 30, 50, 100 A qiymatlar bo‘yicha tekshiriladi).
3. Faza korpusga tutashganda va nolinchi o‘tkazgich uzilganda (uzilish joyigacha va undan keyin) korpus potensiallarini aniqlash.
4. Faza erga tutashib kolganida nolinchi o‘tkazgich qayta ulanmaganida va ulanganida qurilma korpusiga tegib ketgan inson tanasidan oqib o‘tuvchi tokni hisoblang.
5. Bir faza erga ulanib kolganda korpusga tegish kuchlanishini aniqlash (sxemasini chizish).
6. REU4 Omdan oshmagan holda individual erga ulovchilardan tashkil topgan erga ulovchi qurilmani hisoblash.
7. Xulosa chiqarish.
Elektr qurilmani nolga ulashda u nolinchi o‘tkazgichga ulanadi. Nolga ulash korpusga bir fazali qisqa tutushuvdan saqlaydi, buning natijasida maksimal tok himoyasi ishlab ketadi va tarmoqning shikastlangan qismi uziladi. Nolga ulash erga yoki korpusga tutashuv momentida korpus potensiallarini kamaytiradi.
Faza nolga ulangan korpusga tutashganda qisqa tutashuv toki faza-nol halqa bo‘yicha oqib o‘tadi.
1. IQT. – qisqa tutuashuv tokining qiymati quyidagi ifoda orkali aniqlanadi:
IQT Uf Zn , A, (2.2)
bu erda
Zn – faza – nol halqasi qarshiligi (Zn – transformator ikkilamchi cho‘lg‘amlari, faza o‘tkazgichi, nolinchi o‘tkazgichlar qarshiliklari qiymatlarini o‘z ichiga oladi);
Uf – faza kuchlanishi.
2. Erga nisbatan korpusning qayta erga ulanishsiz kuchlanishi quyidagicha aniqlanadi:
UE IQT ZN , V, (2.3)
bu erda ZN – nolinchi o‘tkazgichning qarshiligi
3. Erga nisbatan korpusning qayta erga ulanishli kuchlanishi quyidagicha aniqlanadi:
UEK UE Rn / (Rn + R0), V (2.4)
bu erda R0, Rn – mos ravishda neytralni erga ulanish va nolinchi o‘tkazgichning erga qayta ulanish karshiliklari, bunda R04 Om. Nolinchi o‘tkazgichning erga qayta ulanishi qisqa tutashuv momentida, ayniqsa nolinchi o‘tkazgich uzilib qolganida korpusdagi kuchlanishni kamaytiradi.
4. Nolinchi o‘tkazgich uzilganda va uzilgan joydan keyingi korpusga tutashuv erga nisbatan korpuslar kuchlanishi quyidagiga teng
Nolinchi o‘tkazgich erga qayta ulanmaganida
a uzilish joyidan keyin nolinchi o‘tkazgichga ulangan korpuslar uchun
U1 Uf , V (2.5)
b uzilish joyidan oldin nolinchi o‘tkazgichga ulangan korpuslar uchun
U2 0, (2.6)
|
| |