Jihozning quvvati va oniy quvvat sarfi

|
Jihozning quvvati va oniy quvvat sarfi
|
bet | 2/19 | Sana | 30.05.2024 | Hajmi | 1,14 Mb. | | #257779 |
Bog'liq Shamol energetikasi Umarov J. - 1Jihozning quvvati va oniy quvvat sarfi (talaba tanlagan bino, xonadonlar asosida elertr asboblar va quvvat sarfi aniqlanadi)
Elektr asbob
|
O’rnatilgan quvvati, Vt
|
Quvvat sarfi Pi, Вт
|
Tong
|
Kun
|
Kech
|
Tun
|
Televizor
|
300
|
300
|
0
|
300
|
300
|
Kompyuter
|
400
|
400
|
0
|
400
|
0
|
Kir yuvish mashinasi
|
500
|
0
|
500
|
0
|
0
|
Elektroplita
|
1500
|
0
|
1500
|
1500
|
0
|
Mekroto’lqinli pech
|
1500
|
1500
|
0
|
1500
|
0
|
Plisos
|
1300
|
0
|
1300
|
0
|
0
|
LED lampa
|
1000
|
1000
|
0
|
1000
|
1000
|
Elektr choynak
|
2000
|
2000
|
0
|
2000
|
0
|
Dazmol
|
1800
|
0
|
1800
|
0
|
0
|
Mikser
|
200
|
0
|
200
|
0
|
0
|
Fen
|
200
|
200
|
0
|
200
|
0
|
Isitish tizimi
|
300
|
300
|
0
|
300
|
300
|
Jami pik vaqt Pp:
|
11000
|
5700
|
5100
|
7400
|
1600
|
|
|
Pt
|
Pk
|
Pk
|
Pt
|
1.2-jadval
Jihozlarning quvvat sarfi (talaba tanlagan bino, xonadonlar asosida elertr asboblar va Foydalanilgan vaqt, Elekt energiyasini iste’mol qilish aniqlanadi)
Elektr asbob
|
O’rnatilgan quvvati,P (Vt)
|
Foydalanilgan vaqt Ti, soat
|
Elekt energiyasini iste’mol qilish,
Vt‧soat
|
|
|
Tong 1 soat
|
Kun
10 soat
|
Kech 4 soat
|
Tun
8 soat
|
|
Televizor
|
300
|
1
|
0
|
2
|
2
|
1500
|
Kompyuter
|
400
|
1
|
0
|
2
|
0
|
1200
|
Kir yuvish mashinasi
|
500
|
0
|
1
|
0
|
0
|
500
|
Elektroplita
|
1500
|
0
|
1.5
|
1.5
|
0
|
4500
|
Mekrotulqinli pech
|
1500
|
0,2
|
0
|
0.3
|
0
|
750
|
Plisos
|
1300
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1300
|
LED lampa
|
1000
|
2
|
0
|
4
|
4
|
10000
|
Elektr choynak
|
2000
|
0,5
|
0
|
0,5
|
0
|
2000
|
Dazmol
|
1800
|
0
|
0.2
|
0
|
0
|
360
|
Mikser
|
200
|
0
|
0.5
|
0
|
0
|
100
|
Fen
|
200
|
0.2
|
0
|
0.5
|
0
|
140
|
Isitish tizimi
|
300
|
1
|
0
|
4
|
5
|
3000
|
Jami:
|
15080
|
5.9
|
4.2
|
14.8
|
11
|
25350
|
Hisoblash misoli 1
Dastlabki ma'lumotlar :
Foydalanish qo'llanmalariga muvofiq qurilmalarning kuchi.
Toping:
Eng yuqori quvvat va ob'ektning o'rtacha kunlik energiya iste'moli.
Yechim :
Muayyan ob'ektning eng yuqori quvvatini hisoblash.
Keling, har bir elektr jihozining holatini kunning tegishli davrida (ertalab, tushdan keyin, kechqurun, tunda) aniqlaylik. Buning uchun biz 1.1-jadvalga o'xshash ob'ektda mavjud bo'lgan qurilmalar jadvalini tuzamiz, bu elektr jihozlarining quvvatini va kunning har bir davrida bir lahzali quvvat sarfini ko'rsatadi. Foydalanilgan barcha qurilmalar quvvatlarining yig'indisi sifatida mos ravishda ertalab, tushdan keyin, kechqurun va tungi soatlarda elektr energiyasini iste'mol qilish cho'qqisini topamiz. Keling, eng yuqori quvvat tepaligini aniqlaymiz P p . kunning har bir davri uchun (misol 1.1-jadvalda keltirilgan):
tong :
|
Pу = 4340
|
Vt;
|
kun:
|
Pд = 4510
|
Vt;
|
kech:
|
Pв = 10400
|
Vt;
|
tun:
|
Pн = 6100
|
Vt;
|
Kuniga maksimal maksimal quvvat P da = 13160 vatt. Keyin inverter quvvati P bo'lishi kerak
P va > 25350 Vt
Pi = 25350 Vt = 24 kVt qabul qiling.
Keling, kun davomida energiya iste'molining barcha davrlarining iste'mol qilingan energiyasini hisoblaylik, ya'ni. 24 soat. Buning uchun biz har bir elektr moslamasi uchun ertalab-kech-kech-kecha ustunlari ma'lumotlarini qo'shamiz va natijada olingan qiymatni qurilmaning kuchiga ko'paytiramiz, har bir qurilmaning kuniga energiya iste'molini hisoblagichning o'ng ustunida olamiz. stol. Olingan qiymatlar yig'indisini toping. Misol 2.2-jadvalda keltirilgan. Ob'ekt tomonidan kuniga iste'mol qilinadigan energiya miqdori jadvalning pastki o'ng katakchasida ko'rsatilgan:
E sut = 25 350 Vt‧s.
Shamol turbinasining nominal (o'rnatilgan) quvvatini va batareya quvvatini keyingi hisoblashda ushbu qiymatga e'tibor qaratish lozim.
2. SHAMOL TURBINALARINING QUVVATINI ANIQLASH
Topshiriq 2.1. Shamol turbinalarining nominal quvvatini aniqlash
Ob'ektni avtonom energiya bilan ta'minlash uchun shamol turbinasining nominal quvvatini mintaqadagi o'rtacha shamol tezligini va ob'ektning energiya sarfini hisobga olgan holda aniqlang.
Hisoblash usuli
1. Meteorologik xizmatlar ma'lumotlari asosida hisob-kitob mintaqasidagi o'rtacha shamol tezligini aniqlang. Shu bilan birga, ob-havo stantsiyalarining ma'lumotlari o'rtacha hisoblanganligini yodda tutish kerak. Shu nuqtai nazardan, ushbu ma'lumotlarga qo'shimcha ravishda, mahalliy landshaftga (o'rmonlar va tog' tizmalarining aerodinamik yo'laklari, daryolar tekisliklari, portlangan shaharlar), mintaqadagi tegishli iqlim o'zgarishiga (shamol yo'nalishining o'zgarishi va kuch, harorat tebranishlari) va boshqalar.
Shamolning o'rtacha tezligi vo’r shamol xaritasi asosida tanlanadi. Aniqroq ma'lumotlarni tegishli mahalliy tashkilotlardan olish mumkin. Bundan tashqari, shamol tezligini ularning yuzaga kelishiga qarab hisoblash usuli mavjud. Bu qiyinroq yo'l, ammo natija, qoida tariqasida, avvalgisidan 10-15% farq qiladi.
2. 1.1-topshiriqda (formula (1.2)) olingan ma'lumotlar asosida ob'ektning o'rtacha soatlik energiya sarfini aniqlang.
Soatiga energiya sarfi Еsut 24 soatga bo'lingan holda olib boriladi:
Vt*s (2.1)
Shamol turbinasining nominal quvvatini aniqlang , berilgan ob'ektni elektr ta'minoti uchun ishlatilishi mumkin.
Shamol turbinasi tomonidan ishlab chiqilgan quvvat Pmaxsus iste'mol qilish vaqtiga bo'lingan Esoat , ya'ni. 1 soat davomida:
Vt (2.2)
Ammo bu taxminiy o'rtacha shamol tezligida shamol turbinasi tomonidan ishlab chiqilgan lahzali quvvatdir. Mahalliy ob-havo stantsiyasining ma'lumotlariga ko'ra taxminiy shamol tezligini aniqlab yoki o'zingizning hisob-kitoblaringizni amalga oshirgandan so'ng, I.2.1 - I.2.3-jadvaldan foydalanib, o'rtacha shamol tezligidan foydalanib, shamol turbinasi PShESbirlah bir lahzalik quvvatini toping. bu shamol tezligida ma'lum bir shamol turbinasi tomonidan ishlab chiqilgan. Qidiruv ishlari olib borilmoqda shartni qondiradigan ma'lumotlarni aniqlash bilan o'rtacha shamol tezligi ustunlari bo'yicha
, Vt (2.3)
Ba'zi hollarda bir emas, balki bir nechta shamol turbinalari (vertolyotlar) o'rnatish mumkin. Bu qaror, o'rnatish qanchalik kichik bo'lsa, shamollar shunchalik kichikroq boshlanadi va shunga mos ravishda kichikroq shamollar elektr energiyasini ishlab chiqarishni boshlaydi.
Shundan so'ng, tanlangan shamol turbinasining nominal quvvati keyingi hisob-kitoblar uchun asos sifatida qabul qilindi.
Hisoblash misoli 1
Dastlabki ma'lumotlar :
Aholi punkti – Bekobod tumani;
1.1-topshiriqning yechim ma'lumotlari.
Toping :
Ob'ektni avtonom elektr ta'minoti uchun shamol elektr stantsiyasining nominal quvvati.
Yechim :
Mintaqada o'rtacha shamol tezligini aniqlang:
v = 6 m/s
Xuddi shunday hisob-kitob boshqa usullar yordamida ham amalga oshirilishi mumkin.
1.1-topshiriqdan ob'ektning o'rtacha kunlik energiya iste'moli
E sut = 25350 Vt.
Shunga ko'ra, E soat :
2-ilovadagi I.2.1 - I.2.3-jadvallardan mos keladigan shamol elektr stantsiyasini topamiz. Kontinental iqlim sharoitida engil shamollarda samaraliroq ishlash uchun kichik shamol turbinalarini tanlash yaxshiroq ekanligini hisobga olib, biz ShES-3 ni tanlaymiz. (I.2.1-jadval) miqdori 2 dona.
Tanlov (2.3) shartni qondiradi:
2· PShESbirlah ≥ P maxsus yoki 2 400 ≥ 1056
Keling, tekshiramiz. Har bir ShES-3 ning jami kunlik ishlab chiqarishi quyidagicha bo'ladi:
E sut2ShES = 9,6 kVt/soat.
Uchta shamol turbinasining umumiy quvvati-3:
E sut2ShES = 9,6 ·3 =19,2 kVt/soat. = 28800 Vt·soat.
Bu (2.1) ifoda shartlarini qanoatlantiradi, chunki
EsutShES ≥ E SUT yoki 28800 Vt·soat. ≥ 25350 Vt·soat
4. Shunday qilib, hisob-kitoblar jarayonida ishlab chiqaruvchi uskunaning energiyasi sifatida 3 dona miqdorida ShES-3 shamol elektr stantsiyasi tanlangan. Har bir birlikning nominal (o'rnatilgan) quvvati 3 kVt.
|
| |