Nasoslar, quvurlar va klapanlar

|
Nasoslar, quvurlar va klapanlar
|
bet | 25/30 | Sana | 16.05.2024 | Hajmi | 1,56 Mb. | | #238121 |
Bog'liq Yoqilg’i tayyorlash jarayonini avtomatlashtirishNasoslar, quvurlar va klapanlar
Uglevodorodlarni, qayta ishlash suvlarini, yong'inga qarshi suvlarni va chiqindi suvlarni qayta ishlash zavodi bo'ylab harakatlantirish uchun markazdan qochma va musbat siljishli (o'zaro) nasoslar qo'llaniladi. Nasoslar elektr dvigatellari, bug 'turbinalari yoki ichki yonuv dvigatellari tomonidan boshqariladi.
Texnologik va kommunal quvurlar tizimlari uglevodorodlar, bug ', suv va boshqa mahsulotlarni ob'ekt bo'ylab tarqatadi. Ular xizmat ko'rsatish turiga, bosimga, haroratga va mahsulotlarning tabiatiga qarab o'lcham va materiallardan qurilgan. Quvurlarda shamollatish, drenaj va namunali ulanishlar, shuningdek, bo'shliqlar uchun qoidalar mavjud. Ishlash maqsadiga qarab har xil turdagi klapanlar, jumladan, eshik klapanlari, aylanma klapanlar, globus va sharli klapanlar, vilkalar valflari, blok va qon ketish vanalari va nazorat valflari qo'llaniladi. Ushbu valflar qo'lda yoki avtomatik ravishda boshqarilishi mumkin.
Xizmat ko'rsatish yoki boshqa ishlarni talab qiladigan klapanlar va asboblarga sinf darajasida yoki operatsion platformadan kirish mumkin bo'lishi kerak. Masofadan boshqariladigan valflar, yong'inga qarshi klapanlar va izolyatsiya klapanlari oqish yoki yong'in sodir bo'lganda nasosning assimilyatsiya liniyalarida mahsulot yo'qolishini cheklash uchun ishlatilishi mumkin. Ishlaydigan ventilyatsiya va drenaj ulanishlari ikkita blokli valflar yoki blokirovka klapanlari va chiqishlardan himoya qilish uchun vilka yoki ko'r gardish bilan ta'minlanishi mumkin. Mahsulot va xizmatga qarab, tushirish liniyasidan teskari oqimning oldini olish kerak bo'lishi mumkin. Yorilishni oldini olish uchun quvur liniyasini kengaytirish, harakatlanish va haroratni o'zgartirish uchun choralar ko'rilishi mumkin. Oqim kamaygan yoki oqimsiz ishlaydigan nasoslar qizib ketishi va yorilishi mumkin. Nasosni avtomatik boshqarish moslamalarining ishlamay qolishi jarayon bosimi va haroratining og'ishiga olib kelishi mumkin. Nasoslar haddan tashqari bosimli bo'lishi mumkin bo'lgan joylarda tushirish quvurlarida bosimni kamaytirish ta'minlanishi kerak.
Agar uglevodorod omborlari to'ldirilgan bo'lsa yoki suyuqlik va bug'larning chiqib ketishiga va tutash manbalariga etib borishiga imkon beradigan oqish paydo bo'lsa, yong'in ehtimoli mavjud. Neftni qayta ishlash zavodlari ortiqcha to'ldirishni nazorat qilish yoki tanklarda avtomatik toshib ketishni boshqarish va signalizatsiya tizimlarini ta'minlash uchun qo'lda o'lchash va mahsulotni qabul qilish tartiblarini o'rnatishi kerak. Tanklar qattiq yoki yarim mahkamlangan ko'pikli suvli yong'indan himoya qilish tizimlari bilan jihozlangan bo'lishi mumkin. Masofadan boshqariladigan klapanlar, izolyatsiya klapanlari va yong'inga qarshi klapanlar tank ichidagi yong'in sodir bo'lgan taqdirda nasosni chiqarib tashlash yoki yopish uchun tanklar bilan ta'minlanishi mumkin. Tanklarni ventilyatsiya qilish, tozalash va cheklangan maydonga kirish dasturlari tanklar ichidagi ishlarni nazorat qilish uchun ishlatiladi va issiq ishlashga ruxsat berish tizimlari saqlash tanklari ichidagi va atrofidagi olov manbalarini nazorat qilish uchun ishlatiladi.
|
| |