Uzish apparatlarini tanlash. Tanlash shartlari, termik va elektrodinamik chidamlilikka tekshirish

|
Uzish apparatlarini tanlash. Tanlash shartlari, termik va elektrodinamik chidamlilikka tekshirish
|
bet | 4/7 | Sana | 21.11.2023 | Hajmi | 0,88 Mb. | | #102355 |
Bog'liq Ajratgichlar-ularni-vazifalari-konstruktsiyalari-qisqa-tutashtirgich-va-avtomatikUzish apparatlarini tanlash. Tanlash shartlari, termik va elektrodinamik chidamlilikka tekshirish
O’chirgich bu kommutatsion apparat bo’lib, tokni ulash va uzish uchun xizmat qiladi.
O’chirgich elektroqurilmalarda asosiy kommutatsion apparat hisoblanib, u istalgan rejimlarda: uzoq muddatli yuklamada, o’tayuklanishda, qisqa tutashuvda, salt ishlashda, asinxron ishlashda zanjirlarni ulash va uzish uchun xizmat qiladi. Qisqa tutashuv toklarini uzish va mavjud q.t. ga ulash eng og’ir ma’suliyatli operatsiya hisoblanadi.
Yuqori kuchlanishli o’chirgichlarga quyidagi talablar qo’yiladi:
istalgan kattalikdagi toklarni ishonchli uzish (o’nlarcha
amperdan nominal uziladigan tokkacha); tez ta’sir etish, ya’ni uzish vaqtining eng kichik bo’lishi;
avtomatik qayta ulash uchun yaroqliligi, ya’ni
o’chirgichllar uzilgan zahoti qayta tez ulash;
110 kV va undan yuqori o’chirgichlar uchun faza (qutb) bo’yicha boshqarish imkoniyati; kontaktlarini qarash va reviziya qilish qulayligi; yong’in va portlashga xavfsizligi; transportirovka qilish va uni ishlatish qulayligi.
56расм. Апериодик ташкил этувчининг нормаланган нисбий миқдори
|
Yuqori kuchlanishli o’chirgichlar uzoq vaqt nominal tok Inom ga va nominal kuchlanish Unom ga chidashi kerak.
o’chirgichlar quyidagi parametrlar bilan xarakterlanadi: 1. Nominal uzish toki Iuz.nom - operatsiyalarning berilgan
|
v akti va berilgan shartlarda tiklanayotgan kuchlanishning engkatta ish kuchlanishiga teng bo’lgan kuchlanishida, o’chirgichning uzish qobiliyatiga ega bo’lgan paytidagi q.t. ning eng katta toki (ta’sir etuvchi qiymati). Uziluvchi nominal tok kontaktlarining ajrash vaktidagi davriy tashkil etuvchining ta’sir etayotgan qiymati bilan aniqlanadi (q.t. toki davriy va aperiodik tashkil etuvchilardan iborat).
Uzish tokidagi aperiodik tokning tashkil etuvchisining ruxsat etilgan nisbiy miqdori βnom 56-rasmdagi egri chiziqdan aniqlanadi:
Ekspluatatsiyada o’chirgich mavjud q.t. ga bir necha marta ulanib keyin uzishi mumkin, shu sababli o’chirgichlar uchun aniq operatsiyalar tsikli beriladi. Agar o’chirgichlar avtomatik qayta ulash (APV) uchun mo’ljallangan bo’lsa, u holda quyidagi tsikllar ta’minlanishi kerak:
oralig’i; tb - APV li o’chirgichlar uchun kafolatlangan minimal toksiz pauza vaqti (yoy so’nishidan to keyingi ulashdagi tok kelguncha bo’lgan vaqt). APV li o’chirgichlar uchun.
0,4-1,2 s; BAPV li o’chirgichlar uchun 0,25-0,4 s oralig’ida bo’lishi kerak.
Q.t. ning parron o’tuvchi toklaridagi turg’unlik - termik turg’unlik toki It va parron o’tuvchi tok chegarasi Ipr.s - ta’sir etuvchi qiymati, Ipr.s - amplituda qiymati bilan xarakterlanadi, bu toklarga o’chirgich ulangan holatda, keyingi ishlashiga xalaqit qiluvchi buzilishlarsiz, bardosh beradi.
Nominal ulash toki - q.t. toki bo’lib, unda tegishli yuritmaga ega bo’lgan o’chirgich kontaktlarni payvandlanmay va Unom da boshqa buzilishlarsiz hamda berilgan tsiklda ulash imkoniyatiga ega bo’ladi.
Kataloglarda shu tokning ta’sir etuvchi qiymati va amplituda qiymati Iul.nom berilgan bo’ladi.
o’chirgichlarni loyihalashda quyidagi shartlarga amal qilinadi:
6. Uzishning o’z vaqti ts.v - uzishga berilgan komanda vaqtidan boshlab to yoy so’ndiruvchi kontaktlarning ajrashigacha bo’lgan vaqt.
Uzish vaqti to.v - uzishga berilgan komanda vaqtidan boshlab to hamma qutblarda yoy so’nguncha bo’lgan vaqt.
Ulash vaqti tv.v - ulashga berilgan komanda vaqtidan boshlab to zanjirda tok paydo bo’lguncha ketgan vakt.
6. Nominal uzish tokidagi tiklanuvchi kuchlanish parametrlari tiklanuvchi kuchlanish tezligi, normalangan egri chiziq, amplitudadan oshib ketuvchi hamda tiklanuvchi kuchlanish koeffitsienti.
Nominal kuchlanishi 110 kV va undan yuqori bo’lgan o’chirgichlar nominal uzish tokidan katta bo’lmagan q.t. tokida uzoq bo’lmagan (o’chirgich o’rnatilgan joydan 0,5-5 km bo’lgan) q.t. ni uzishi kerak.
Yoy so’ndiruvchi qurilmali kontakt tizim, tok o’tkazuvchi qismlar, korpus izolyatsion konstruktsiya va yuritma mexanizmi o’chirgich hisoblanadi.
Konstruktiv xususiyati va yoy so’ndirish usuliga qarab quyidagi o’chirgichlar bo’ladi:
moyli bakli (katta hajmdagi moyli), kam moyli (kichik hajmdagi moyli), havo, elegaz, elektromagnit, avtogaz, vakuumli o’chirgichlar, normal rejimdagi toklarni uzish uchun mo’ljallangan yuklama o’chirgichlari maxsus guruhga kiritiladi.
o’chirgichlar o’rnatilishiga qarab yopiq joyga, ochiqqa o’rnatiladigan hamda komplekt taqsimlash qurilmalariga o’rnatiladigan bo’ladi. Uzishdagi (ts.v) tez ishlash darajasiga qarab: o’ta tez ta’sir etuvchi ts.v = 0,06-0,08 s; ta’siri tezlashgan ts.v = 0,08-0,12 s; tez ta’sir etmaydigan ts.v =
0,12-0,25 s o’chirgichlarga bo’linadi.
|
| |