-rasm. Kombinirlashgan asinxron ventilyatorining prinsipial sxemasi

13-rasm. Kombinirlashgan asinxron ventilyatorining prinsipial sxemasi.
AVMK tizimining kamchiliklaridan biri Asinxron vosita uchun ishga tushirish qurilmalariga bo'lgan ehtiyoj bo'lib, unda ishga tushirish mumkin emas. Bu nuqson WCD - 47,5 ventilyatorlari uchun Dongprouglem-shem va Vniielektrivodom tomonidan ishlab chiqilgan.
14-rasm. Shaxtaning ko’rinishi.
KAVMK tizimi tomonidan elektr motor bir bosqich rotor, ikki shahar m2 va m3 mashinalari, sinxron M4 mashina, yo'naltirishga V. mashina m2 va m3 bilan Ml mos kelmaydigan, vosita iborat ml va M4 mashinalari bilan mos ravishda to'g'rilab oqim rotor Motor ml tutashuv va qattiq bog'liq kiritilgan.
Bundan tashqari, m2 mashinasi faqat energiyasining bir qismini va m3 va M4 mashinalarining boshqa qismini tarmoqqa qaytaradi (m3 mashinasi elektr o'tkazgich sifatida ishlaydi va M4 mashinasi generator sifatida ishlaydi). Aylanish tezligi Ml Asinxron vosita rotoridagi qo'shimcha o'zgarishi bilan tartibga solinadi, bu esa m2 va m3 DC mashinalarining Protivo dan foydalanadi. Mashina m2 doimiy magnit oqimi, va uning har doim rotor qaratilgan. Sozlanishi magnit oqimiga bog’liq.
Asosiy shamollatishning shaxta shamollatish qurilmalarini nazorat qilish va boshqarish tizimlari
Tizim UKAV-2M uskunalari to'plamini qo'llash, shuningdek, ishlaydigan elektr jihozlarini modernizatsiya qilish uchun mo'ljallangan.
Tizim ventilyator o'rnatish mexanizmlarini nazorat qiladi - tarmoqdan ventilyator o'rnatish dvigatellarini quvvatlashda ham, chastota o’zgartirgichi quvvatida ham, texnologik nazorat asboblari yordamida quyidagi nazoratni amalga oshiradi:
parametrlarni nazorat qilish va ventilyatorni o'rnatish;
ventilyatoratlar va motorlarning podshipniklari haroratini nazorat qilish;
ventilyator podshipniklaridagi vibratsiyasini nazorat qilish;
dvigatelning stator qismi va chulg’amidagi haroratni nazorat qilish;
moylash stantsiyasining harorati, bosimi va moylash kanalini nazorat qilish;
ляды – индивидуальные и общие – вениляторной установки.
Tizim tomonidan boshqariladigan ventilyator mexanizmlariga quyidagilar kiradi:
Moylash nasoslari;
Yo’naltiruvchi va tekislash mashinalari (agar kerak bo'lsa);
Elektromagnit ventilyator tormozi (agar kerak bo'lsa);
Individual va umumiy-venilator o'rnatish.
Tizim uch rejimdan birida ventilyator o'rnatishni tanlash va ishlashini ta'minlaydi:
masofadan boshqarish pultidan (PDU) avtomatik boshqarish;
avtomatik, lekin nazorat qilish rejimida saqlovchi bilan funksional o'xshash yarim avtomatik nazorat - operator uzoqdan (tomonidan);
ta'mirlash-sozlash maqsadlari uchun qo'lda nazorat qilish mexanizmga to'g'ridan-to'g'ri o'rnatilgan uskunadan foydalangan holda ventilyatsiya qurilmasining mexanizmlari tomonidan.
Tizim ventilyatorning keyingi ikki ish rejimidan birini ta'minlaydi, rejimni tanlash faqat ventilyatorni to'xtatganda yoki minimal ventilyator tezligida amalga oshiriladi:
Normal rejimda, bu shaxtadan havoni sorish bilan tavsiflanadi;
Orqaga qaytish rejimida, havoni shaxtaga berish bilan tavsiflanadi, ventilyator odatda maksimal aylanish tezligi bilan ishlaydi.
Tizim har qanday ventilyator elektr yuritmalari bilan ventilyator o'rnatishni ta'minlaydi.
Tizim qurilmalarining o'ziga xos ro'yxati ularning turlari va texnik xususiyatlarini ko'rsatib, buyurtma bo'yicha ko'rsatma bilan belgilanadi.
To'liq avtomatlashtirilgan ventilyatorni boshqarish tizimini taklif qilish va buyurtma qilish uchun quyidagilarni ko'rsatish kerak:
ventilyator turi va mexanizmlarning texnik ma'lumotlari, motorlar va texnologik datchiklarning turi va texnik ma'lumotlari, ventilyatorning elektr motor turi va xususiyatlari;
shamollatish tarmog'ining sxemalari, g'ildiraklar dvigatellarining turlari va texnik ma'lumotlari;
shamollatish o'rnatish nazorat joylarda axborot miqdori va hajmi uchun talablar;
GOST 14254 bo'yicha himoya darajasi (faqat buyurtma berilganda);
nazorat shkaflari oldida amalga yozuvlar(zarur bo'lsa)
Shkaf va boshqaruv paneli turlari va soni, texnologik nazorat asboblari, zaxira uskunalari soni kelishilgan bo'lishi kerak.
Nazorat qilish tizimlari bilan to'liq o'z-o'zidan ishlab chiqarilgan elektr yuritmalar sinxron va Asinxron motorlar uchun, shu jumladan faza rotori bilan ta'minlanadi.
|