Magnit puskatelni ulanish sxemasi

|
Magnit puskatelni ulanish sxemasi
|
bet | 2/3 | Sana | 28.09.2024 | Hajmi | 1,32 Mb. | | #272813 |
Bog'liq Magnit-puskatelni-ulanishi - Aslida, magnit puskatelni ulashning ko‘plab variantlari mavjud, biz bir nechtasini tasvirlaymiz. Magnit puskatelni bir fazalik tarmoqqa ulash sxemasi sodda, shuning uchun u bilan tanishishni boshlaylik - keyingi sxemalarni tushunish yanada osonroq bo‘ladi.
- Qurilmani 220 V ga ulashning nozik jihatlari.
- Magnit puskatel'ni qanday ulashga qaror qilinganidan qat'i nazar, loyihada har doim ikkita zanjir bo‘ladi – kuch va boshqaruv qismi. Birinchisi orqali uskunalarga kuchlanish beriladi, ikkinchisi orqali uskunaning ishlashi nazorat qilinadi.
- Boshqaruv zanjirini ulanishi.
- Magnit puskatelni cho‘lg‘ami odatda A1 va A2 belgilari bilan belgilanadi, unga 220 vol't kuchlanish keladi, agar puskatel'ni cho‘lg‘amini o‘zi bunday kuchlanishga mo‘ljallangan bo‘lsa. "Faza" ni A1 yoki A2 kontaktlardan istaganingizga ulashingiz mumkin, ularda faza va nolni ulanishda farq yo‘q. Odatda faza A2 ga ulanadi. Kuchlanish turi muhim emas, asosiysi, nominali 220 V chegarasidan chetga chiqmasa bo‘ldi.
Standart sxema.
Bu sxema elektr dvigatelni oddiy ishga tushirish kerak bo'lgan hollarda qo'llaniladi. "ishga tushirish" tugmasi bosildi – dvigatel yoqildi, "to'xtatish" tugmasi bosildi – dvigatel to’xtadi. Dvigatel o'rniga puskatel kontaktlarga ulangan har qanday yuklama bo'lishi mumkin, masalan, quvvati katta isitgich.
Ushbu sxemada kuch qismi o'zgaruvchan uch fazali 380V kuchlanishdan "A" "B" "C" fazalari bilan ta’minlanadi. Bir fazali kuchlanish holatida esa faqat ikkita klemmalar ishlatiladi. Sxemani kuch qismiga quyidagilar kiradi: uch qutblik avtomat o’chirgich QF1, magnit puskatelni uch juft kuch kontaktlari 1L1-2T1, 3L2-4T2, 5L3-6T3 va uch fazali asinxron elektr dvigatel M. Boshqaruv zanjiri " A " fazasidan manba oladi. Boshqarish zanjiri sxemasiga SB1 "to’xtash" tugmasi, SB2 "ishga tushirish" tugmasi, KM1 magnit puskatel cho’lg’ami va uning "ishga tushirish" tugmasiga parallel ulangan yordamchi kontakti 13NO-14NO lar kiradi. - Ushbu sxemada kuch qismi o'zgaruvchan uch fazali 380V kuchlanishdan "A" "B" "C" fazalari bilan ta’minlanadi. Bir fazali kuchlanish holatida esa faqat ikkita klemmalar ishlatiladi. Sxemani kuch qismiga quyidagilar kiradi: uch qutblik avtomat o’chirgich QF1, magnit puskatelni uch juft kuch kontaktlari 1L1-2T1, 3L2-4T2, 5L3-6T3 va uch fazali asinxron elektr dvigatel M. Boshqaruv zanjiri " A " fazasidan manba oladi. Boshqarish zanjiri sxemasiga SB1 "to’xtash" tugmasi, SB2 "ishga tushirish" tugmasi, KM1 magnit puskatel cho’lg’ami va uning "ishga tushirish" tugmasiga parallel ulangan yordamchi kontakti 13NO-14NO lar kiradi.
- E'tibor bering. Foydalanilayotgan tarmoq kuchlanishi va puskatel cho’lg’amini o’zininig nominal kuchlanishiga qarab, cho’lg’amning har xil ulanish sxemalari bo’ladi. Misol uchun, agar magnit puskatelni cho’lg’ami 220 voltga bo’lsa, - uning bitta chiqishi (N) neytralga, boshqasi «ishga tushirish» tugmasi orqali fazalardan biriga ulanadi.
- Agar cho’lg’amni nominali 380 voltga bo'lsa, bitta chiqishi fazalardan biriga, ikkinchi chiqishi esa zanjir tugmalari orqali boshqa bir fazaga ulanadi. Shuningdek kuchlanishi 12, 24, 36, 42, 110 voltli cho’lg’amlar ham mavjud, shuning uchun puskatel cho’lg’amig’a kuchlanishini berishdan oldin, siz uning nominal ish kuchlanishini aniq bilishingiz kerak.
|
| |