Ishni bajarish tartibi - 12–13-laboratoriya mashg‘ulotlari Optik aloqa liniyasida qurilish va montaj ishlari Ishning maqsadi

3. Ishni bajarish tartibi
SNR-FOSC-AS seriyali oziq-ovqat mahsulotlarini birlashtirish payvandlangan bo'g'inlarni tuzatish va himoya qilish, optik tolalar zaxirasini joylashtirish uchun mo'ljallangan (3-rasm).
3-rasm. SNR-FOSC-AS seriyasi o'tish ketma-ketligi
Ushbu bog'lanish binolarning devorlariga, shamollatish inshootlariga, shuningdek quvurlar va kabel kanallarining quduqlariga o'rnatiladi.
1-jadval.
1,8
Параметр
|
Значение
|
Количество вводов
|
6 (3 с каждой стороны)
|
Диаметр кабельных вводов, мм
|
2 - Ø16, 4 - Ø13
|
Количество сварных соединений
|
48/96 в два этажа
|
Степень защиты
|
IP68
|
Температура эксплуатации
|
-40 ~ +65°С
|
Габаритные размеры, мм
|
350x170x100
|
Вес, кг
|
1,8
|
2-jadval.
Bir-biriga ulashda tolali kabelning metall qismlarini ulash
№
|
Название компонента
|
Количество
|
Функции
|
1.
|
Корпус: основание + крышка
|
1 шт.
|
1) защита сварных соединений
2) фиксация оптических кабелей
|
2.
|
Запорные вставки
|
1 комплект
|
Фиксация крышки муфты к основанию
|
3.
|
Сплайс-кассета
|
4 шт.
|
Крепление КДЗС и оптических волокон внутри муфты
|
4.
|
Герметизирующая
прокладка
|
1 шт.
|
Герметизация соединения крышки и основания муфты
|
5.
|
Заглушка
|
6 шт.
|
Герметизация портов
|
6.
|
Клапан давления*
|
1 комплект
|
После подачи воздуха внутрь, используется для проверки давления и герметизации.
|
7.
|
Заземления*
|
1 комплект
|
Соединение металлических частей волоконного кабеля в муфте
|
3-jadval.
Kabel himoya qatlamini (aramid yoki shisha filamentlarni) olib tashlash
Инструмент
|
Назначение
|
Кабельный стриппер
|
Удаление внешней оболочки кабеля
|
Стриппер для оптоволокна
|
Удаление защитных покрытий волокна
|
Скалыватель
|
Скол торца волокна и подготовка к сварке
|
Линейка/рулетка
|
Измерение длины зачистки кабеля
|
Ножовка
|
Удаление силового элемента кабеля
|
Отвертка (плоская/крестовая)
|
Фиксация кабеля и силовых элементов в муфте
|
Ножницы
|
Moslama
|
O'rnatish jarayoni
O'rnatish jarayoni aniq ketma-ketlikda bajariladigan bir nechta operatsiyalardan iborat. O'rnatish bosqichlari quyidagi oqim jadvalida aniq ko'rsatilgan (4-chizma).
4-rasm. Optik bog'lanishni o'rnatish uchun blok sxemasi
1-bosqich. Kuplingni ochish.
1. Kuplingning joylashgan joyini aniqlash, ish joyini va kabelni zarur ta'minlashni tayyorlash.
2. Komponentlarning texnik holatini, shuningdek, birlashma etkazib berish to'plamini tekshiring.
Kuplingni ochish uchun:
1. Hex qoziq yordamida qulflashdan boltlar bir-biriga qo'yiladi. Qulflash qo'shimchalarini olib tashlash.
2. Shundan so'ng, bog'lanish tanasidagi barcha boltalarni yeching.
Barcha boltlar olib tashlangandan so'ng, bog'lanishni ochish mumkin. 5-rasmga qarang.
5-rasm. Kuplingni ochish
2-bosqich. Kabelni yechib olish uzunligi.
Fiber kabel uzunligi aniqlash:
1. 1950 mm kabelning bir qismini o'lchang: bu aktsiya kabelni himoya qoplamalaridan tozalash, qo'shilish uchun modullarni kiritish, payvandlash uchun tolalarni tayyorlash uchun ishlatiladi.
2. Kabelning 60 mm qismini o'lchang: muhrlash panelidan kabelni himoya qiluvchi bosim paneligacha bo'lgan masofa.
3. Uzunligi 350 mm bo'lgan himoya modullaridagi tolalar bo'limini o'lchang: bog'lanishdagi kabelga qo'shilgan nuqtadan modullarning bog'lanish nuqtasigacha bo'lgan masofa payvandlash kassasiga.
4. Uzunligi 1600 mm bo'lgan tolalarning bir qismini o'lchang. Himoya modullaridan tolalarni ajratgandan so'ng, ushbu stok payvandlashdan so'ng kasseta ichida saqlanadi. 6-rasmga qarang.
Payvandlash jarayonida nuqsonlar bo'lgan taqdirda payvandlash uchun tola uzunligi etarli marj qiling.
Tolali tolalarning uzunligi o'rnatish talablariga muvofiq o'rnatuvchi tomonidan ham aniqlanishi mumkin.
rasm. 6. Fiber kabel uzunligi aniqlash
3-bosqich. Kabyl aluuga striptiz.
Kabel pichog'i yordamida o'lchangani o'lchagan belgiga tolali kabelning himoya qoplamalarini olib tashlang. Optik tolali himoya modullarini ochish striptizchi tomonidan amalga oshiriladi. Tozalanishi kerak bo'lgan joylarning uzunligini aniqlash uchun 2-rasmdagi ko'rsatmalarga amal qiling. Ba'zi hollarda, striptiz uzunligi o'rnatish talablariga muvofiq o'rnatuvchi tomonidan mustaqil ravishda aniqlanishi mumkin. 7-rasmga qarang.
7-rasm. Kabel va tolali tolalarni yechib olish
Ba'zi optik kabel dizaynlarini (zirhli sim yoki po'lat lenta) kesganda, butun kabelni bir yo'l bilan olib tashlash qiyin. Bunday holda, membranalarni bir necha santimetr kichik maydonlarda bosqichma-bosqich olib tashlash tavsiya etiladi. Bu optik modullar va tolalarga zarar etkazmaydi.
4-bosqich. Kabel yozuvi.
1. Kabel qoplamasi atrofida 2 qatlamli izolyatsiya qiluvchi lentani o'rash. Himoya modulini olib tashlang, har bir tolani ajratib oling va uni lintsiz mato va maxsus suyuqlik (D-gel) bilan gidrofobdan tozalang. Tozalangan tolalarni diametri taxminan 100 mm bo'lgan halqaga o'rang va ularni elektr lenta bilan to'g'rang.
2. Ushbu qo'g'irchoq 6 ta kirish/ chiqish portiga ega. Ishlatiladigan tolali kabellar soni mijoz tomonidan hozirgi talablarga muvofiq belgilanadi va port plaginlarining tegishli soni olib tashlanishi kerak. Kuplingda o'rnatilishi mumkin bo'lgan kabellarning maksimal soni oltita.
3. Ushbu birlashma mos ravishda quyidagi tolali kabellarning diametrlari uchun javob beradi:
A porti: diametri maksimal bo'lgan tolali kabellar uchun mos keladi. 16 mm
B porti: diametri maksimal bo'lgan tolali kabellar uchun mos keladi. 13 mm
4. Tegishli kirish/chiqish portlari ishlatiladigan kabellarning diametriga ko'ra tanlanadi. Agar tolali kabelning diametri port teshigi diametridan kichik bo'lsa, uni ko'paytirish uchun muhrlash tasmasidan foydalaning. Diametrini oshirish uchun muhrlash tasmasidan foydalanganda, kabelning perimetrini ulash bilan birga keladigan maxsus belgilar yordamida tekshiring.
5. Kabel to'shaklari tugaydigan nuqtadan markaziy quvvat elementining uzunligi taxminan 35mm qoldiring. 8-rasmga qarang.
8-rasm. Modulni olib tashlash va optik tolalarni tozalash
Kabelning diametrini sızdırmazlık lenta bilan arttrmazdan oldin, kabelni tozalash, aşındırıcı mato bilan kumlama va spirtli ichimliklar bilan tozalash kerak.
Kabelning quvvat elementlarini kesish uchun, agar quvvat elementlari metall bo'lsa, tel kesgichlar yoki kabel chaqishlaridan foydalaning; yoki maxsus makaslar bilan, agar kabel Kevlar yoki shisha iplar bilan himoyalangan bo'lsa.
5-bosqich. Kabel va quvvat elementini aniklash.
1. Ishlatiladigan portlarning pluglarini, bosimli barni va quvvat elementlarini himoya qiluvchi nutni olib tashlang. Tayyorlangan kabel tanlangan joyda xavfsizlik uchun mos ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar kerak bo'lsa, kabelning diametrini sozlang.
2. Portga qo'yilgan tolali kabelni qo'riqlash uchun bosim barini mahkamlang. Kabelning diametri juda kichik bo'lsa, uni izolyatsiyalash lentasi bilan artishingiz kerak.
3. Kabelning quvvat elementlarini maxsus qoziq (qo'shilgan) bilan bosib, quvvat elementlarini mahkamlang, so'ngra uni metall qoziq bilan mahkam mahkamlang (peshona tomonidan chiqarilgan bo'lishi kerak).
4. Kassetaning tagida ulash bazasining bo'shlig'ida biroz marjani qoldirib, unga tolali optik modullarni qo'ying va ularni nylon bog'lamlari bilan qo'riqlab oling. Modullar kassetada burchaklarda joylashgan maxsus chutlarda aniklanadi.
Naylon bog'lamlari suv havzalaridagi teshiklar orqali bog'langan. 9-rasmga qarang.
9-rasm. Kabel va quvvat elementini to'g'rilash
6-bosqich. Optik tolalarni payvandlash.
Optik tolalarni payvandlash uchun siz foydalanayotgan payvandlash mashinasining foydalanuvchi qo'llanmasidagi ko'rsatmalarga amal qiling.
Payvandlash jarayonida optik tolalarning tangl va tanqidiy egilishiga yo'l qo'ymaslik.
7-bosqich. Kassada stok va ko'ylaklarni joylashtirish.
1. Barcha tolalarni payvandlash tugagandan so'ng, birinchi hosil bo'lgan tolali halqani ulash kassasining orqa qismiga joylashtirish kerak. Qolgan tolalar kamida 80 mm diametrli halqalarga burilishi kerak.
2. Halqalar ko'ylak (CDSS) bilan birgalikda splice kassasiga joylashtiriladi. Birinchidan, kassetaning hujayralaridan birida ko'ylagini qo'riqlang, so'ngra tolani halqalarga joylashtiring, ularning diametrini stoklarni to'plash uchun oshiring. 10-rasmga qarang.
8-bosqich. O'rnatish tekshiruvi.
Qurilmaning sifatini tekshirish uchun quyidagi nuqtalarga e'tibor bering:
1. Splice kassasidagi tolalar payvandlanadi va tozalanadi.
2. Ko'ylaklarni mahkam holda splice kassasining oluklarida o'rnatiladi.
3. Optik tolalar stavkalarining diametri spetsifikatsiyalarga javob beradi.
4. Ichki klapanlar va bog'lamlar xavfsiz ravishda mahkamlanadi.
5. Ulashning foydalanilmagan kirish/chiqish portlari pluglar bilan qoplangan.
6. Muhrlangan gazak toza va bir-ikkiga bo'lar-bo'lmasa qo'yiladi. Aks holda, muhrlashdagi nuqsonlar muhrlangan lenta bilan ta'mirlanishi kerak. 11-rasmga qarang.
10-rasm. Optik tola payvandlash
Tekshirish davomida topilgan nuqsonlar zudlik bilan tuzatilishi kerak. Aks holda, bog'lanishning ishlashi salbiy ta'sir ko'rsatadi.
9-bosqich. Qo'riqxonani yig'ish
1. Kavshopning tagiga kavshop qopqog'ini ehtiyotkorlik bilan ulang.
2. Fiksing boltlarini ular uchun berilgan teshiklarga qo'yib, maxsus qoziq bilan xavfsiz mahkamlang.
3. Maxsus konnektorlarga ulashda qulflash qo'shimchalarini o'rnating. Qo'shimchalar bog'lanishga, har bir tomonda juftga joylashtiriladi. Juftlikdagi bir qo'yishning o'rtasida ipli teshik, ikkinchisida ipsiz teshik bor. Maxsus qoziq bilan qulflash qo'shimchalarining boldirlarini mahkamlash.
4. 4 o'rnatish boltlar, o'z navbatda, ulash har bir burchagida bir torting. 12-rasmga qarang.
11-rasm. O‘rnatish jarajoni
12rasm. Qo'riqxonani yig'ish
Tekshirish davomida topilgan nuqsonlar zudlik bilan tuzatilishi kerak. Aks holda, bog'lanishning ishlashi salbiy ta'sir ko'rsatadi.
|