АС, АСК va АРСК navli po‗lat alyuminli simlarni davomli ruxsat

261
АС, АСК va АРСК navli po‗lat alyuminli simlarni davomli ruxsat
etilgan yuklamalar toki va aktiv qarshiligi I.2-jadval
Nominal kesimi,
mm
2
(alyuminli/p
o‗ lat)
Simnitashqi
diametri, mm
20
0
Sdagi R ni,
elektrli
qarshiligi,
Om/km
20
0
С, I
rux
dagi yuklanishni
davomli ruxsat etilgan toki, A
Simni
massasi,
kg/km
bino tashqarisida
bino ichida
35/6,2
8,4
0,79
175
135
148
50/8
9,6
0,603
210
165
195
70/11
11,4
0,429
265
210
270
95/16
13,5
0,306
330
260
385
120/19
15,2
0,249
300
313
471
12/27
15,4
0,263
375
-
528
150/19
16,8
0,199
4650
365
534
150/34
17,5
0,201
450
-
675
185/24
18,9
0,157
520
430
705
185/29
18,8
0,162
510
425
728
240/32
21,6
0,121
605
505
921
240/39
21,6
0,124
610
505
952
300/39
24
0,098
710
600
1132
300/48
24,1
0,099
690
385
1186
330/27
24,8
0,088
730
-
1152
400/22
26,6
0,075
830
713
1261
400/21
27,6
0,075
825
706
1490
500/27
29,4
0,061
960
830
1537
500/64
30,6
0,060
945
815
1852
600/72
33,2
0,051
1050
920
2170
700/86
30,2
0,043
1180
1040
2573
800/105
39,7
0,030
-
-
3092
1000/56
42,4
0,029
-
-
3210
262
A, An navli alyuminli simlarni davomli ruxsat etilgan
yuklanmalar toki va aktiv qarshiligi
I.3-jadval
Nominal
kesimi, mm
2
Simni
tashqi
diametri,
mm
20
0
С dagi R ni
elektr qarshiligi,
Om/km
20
0
Cda, I
d
.
r
ni yuklanishni
davomli rusat etilgan toki, A
Simni
massasi,
kg/km
Binodan
tashqarida
Bino ichida
35
7,5
0,850
170
130
94
50
9,0
0,588
215
165
135
70
10,6
0,420
265
210
189
95
12,3
0,315
320
255
252
120
14,0
0,251
375
300
321
150
15,8
0,198
440
355
406
185
17,5
0,161
500
410
502
240
20,0
0,123
590
490
655
300
22,1
0,102
680
570
794
350
24,2
0,185
725
-
952
400
25,6
0,075
815
690
1072
450
27,3
0,067
-
-
1378
500
29,1
0,059
980
820
1378
560
30,3
0,064
-
-
1500
600
31,5
0,050
1070
930
1618
650
32,9
0,046
-
-
1771
700
34,2
0,042
-
-
1902
750
35,6
0,039
-
-
2062
800
36,9
0,036
-
-
2920
263
0,4, 6,10 KV KUCH KABELLARNIG TEXNIKAVIY
PARAMETRLARI 2 - ILOVA
1 kVgacha alyumin tolali simlar, shnurlar va kabellarni davomli
ruxsat etilgan yuklanish toklari
2.1-jadval
Tok
o‗tkazuvchi
tolalar
kesimi, mm
2
Davomli ruxsat etilgan tok, A
Yotqizilgan, simlar va rezinali yoki polixlorvilivli
izolyatsiyali shnurlar
Yotqizilgan, alyuminli yoki
qo‗rg‗oshin qobiqli
bo‗ktirilgan qog‗oz
izolyatsiyali kabellar
Ochiq
Bitta quvurda
ikkita bir tolali
uchta bir tolali
Havoda
yer ostida
2,5
24
20
19
-
-
4
32
28
28
27
38
6
39
36
32
35
46
10
55
50
47
45
65
16
80
60
60
60
90
25
105
85
80
75
115
35
130
100
95
95
135
50
165
140
130
110
165
70
210
175
165
140
200
95
255
215
200
166
240
120
295
243
220
200
270
Yyerda yotqiziladigan alyumin yoki qo‗rg‗oshin qobiqli oqmaydigan
massali va kanifolli moyda bo‗ktirilgan qog‗oz izolyatsiyali mis tolali
kabellar uchun davomli ruxsat etilgan yuklanishlar toki
264
2.2- jadval
Tok o‗tkazuvchi
tolalar kesimi,
mm
2
Kabellar uchun tok, A
1 kVgacha
bir tolali
1kVgacha
ikki tolali
kV kuchlanishli, uch tolali
1 kV gacha turt
tolali
3 gacha
6
10
6
-
80
70
10
140
105
95
80
Os
16
175
140
125
105
95
115
25
235
185
160
135
120
150
35
285
225
190
160
150
175
50
360
270
235
200
180
215
70
440
325
285
245
215
265
95
520
380
340
295
265
310
120
595
435
390
340
310
350
150
675
500
435
390
355
395
185
755
490
440
400
450
240
880
570
510
460
300
1000
—
400
1220
-
265
Davomli ruxsat etilgan toki bo‗yicha kabellar izolyatsiyasini
texnik tavsiflari
2.3-jadval
Tolalarni nominal
kesimi, mm2
Kabellarni davomli ruxsat etilgan yuklanish toklari, A
Alyumin tolali
Mis tolali
PVX izolyatsiyali
SPE izolyatsiyali
PVX izolyatsiyali
SPE izolyatsiyali
yer tagida
havoda
yer
tagida
havoda
yer
tagida
Havoda
Yer
tagida
Havoda
16
71
62
87
78
93
81
113
101
25
93
81
113
102
121
107
147
133
35
112
101
137
126
147
131
178
164
50
136
126
166
158
178
164
217
205
70
165
155
201
194
220
210
268
262
95
197
189
240
237
260
254
316
318
120
224
219
272
274
298
299
363
372
150
254
254
310
317
337
344
410
429
185
286
291
384
363
378
392
459
488
240
330
343
401
428
435
464
529
579
Q.T toki bo‗yicha kabellar izolyatsiyasini o‗ta yuklanishdan
himoyalanish, texnikaviy parametrlari
2.4- jadval
Tolalarni
nominal kesimi,
mm
2
Bir sekundli qisqa tutashuv
chegaralangan toki
Kabellar tutashuvi, Ka
Alyumin tolali
Mis tolali
PVX izolyatsiyali
SPE izolyatsiyali
PVX izolyatsiyali
SPE izolyatsiyali
16
1.22
1.40
1.84
2.16
25
1.90
2.24
2.88
3.46
35
2.66
3.09
4.03
4.80
50
3.80
4.18
5.75
6.50
70
5.32
6.12
8.05
9.38
95
7.22
8.48
10.93
13.00
120
9.12
10.71
13.80
16.43
150
11.40
13.16
17.25
20.26
185
14.07
16.53
21.27
25.35
240
18.25
21.70
27.60
33.32
266
Kuch kabellarni harhil usullarda joylashtirishda ishdan chiqish
ko‗rsatkichi
2.5-jadval
Joylashtirish usuli
Ishdan chqishlar\soni, %
Kabellar
Ulash muftalarda
Transheyalarda
81,3
90.3
Tunellarda
2,2
2,0
Kanallarda
4,5
2,6
Bloklarda
7,9
4,8
Estakadalarda
0,4
-
Sexlarni kabel konstruksiyalarida
3,7
0,3
Eslatma: 1. Uch yillik nazorada18.000 km.yilda . 2. Umumiy bshdan chqish sonida,
qurilish mexanizimlarniki barcha ishdan chiqishlarni 30% dan ko‘pini tashkil qiladi
.
3 - ILOVA
267
ULASH MUFTA VA OHIRGI BIRIKTIRGICHLARNIG
TEXNIKAVIY
PARAMETRLARI
EKS-10GT-3-M ulash muftanig texnikaviy ko‗rsatgichlari
3.1 - jadval
Nominal
ko‗chlanish
kV
Tolalar
kesim
mm
2
Kabel
tolalar
soni
Belgilanishi
Uzunligi,
(L)
Diametri
(D), mm
zirhlanmagan
|