Boshlang'ich energiya sarfi yuqori bo'lgan agregatlarning ish rejimini optimallashtirish

|
Boshlang'ich energiya sarfi yuqori bo'lgan agregatlarning ish rejimini optimallashtirish
|
bet | 15/23 | Sana | 24.09.2024 | Hajmi | 9,79 Mb. | | #272137 |
2.6.3. Boshlang'ich energiya sarfi yuqori bo'lgan agregatlarning ish rejimini optimallashtirish.
Boshlang'ich energiya iste'moli yuqori bo'lgan birliklar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin: quritish-aralashtirish va termal stabilizatsiya mashinalari, kalendrlar va pishib etish mashinalari. Ushbu mashinalarni ishga tushirish uchun ma'lum miqdorda energiya va vaqt talab qilinadi, bu esa mashinalarning yadrosidagi haroratning hisoblangan qiymatlarga erishishi uchun zarurdir.
uchun bo'sh rejimlarda bloklarning ishlashidagi uzilishlar va jihozlarning to'liq o'chirilishi paytida eng foydali rejimni tanlash imkonini beruvchi muhim ish vaqtini aniqlash kerak.
Eng oqilona rejim elektr va issiqlik energiyasi uchun bug 'iste'moli egri chizig'ini qurish orqali topiladi.
Ushbu usuldan foydalanib, quritish-pastkilash mashinalari uchun optimal quvvat sarfi rejimlari aniqlandi.
Aniqlanishicha, quritish-aralashtiruvchi va barqarorlashtiruvchi mashinalarni, masalan, Kioto kompaniyasidan, 4,75 soatdan kam tanaffus paytida o'chirmaslik, balki ularni issiq bo'sh rejimda qoldirish va liniyani o'chirish maqsadga muvofiqdir. uzoq tanaffuslar vaqtida (rko.2.5).
Ushbu mashina uchun tavsiya etilgan ratsional rejimlarni amalga oshirishdan elektr energiyasini tejash yiliga 100 ming kVt / soatni tashkil qiladi.
SSSR Yengil sanoat vazirligining texnik boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra 1980 yil
2017-yilda sohada 600 dan ortiq quritish va cho‘zish dastgohlari ishladi.
Yuqorida aytib o'tilganidek, mahsulot hajmi bir yarim baravar ko'payganligi sababli, birliklar soni mutanosib ravishda oshadi va taxminan 1000 tonnaga etadi.
Ishga tushirish xarajatlari yuqori bo'lgan agregatlarning ish rejimlarini optimallashtirishdan kutilayotgan energiya tejash yiliga 100 000 x 1000-100 million kVt / soatni tashkil qiladi.
2.6.4. Ta'minot va egzoz ventilyatsiyasi va konditsioner qurilmalarining ish rejimini takomillashtirish.
To'qimachilik sanoati korxonalarida ishlab chiqarish ustaxonalarida normal havo muhitini yaratish va mehnat unumdorligini oshirish va mahsulot nuqsonlarini kamaytirishga yordam beradigan shamollatish moslamalari (egzoz, ta'minot, termal pardalar va boshqalar) tomonidan sezilarli miqdorda elektr energiyasi iste'mol qilinadi.
Paxta, jun, ipak va zig‘ir sanoatining elektr balansi tahlili shuni ko‘rsatdiki, ishlab chiqarishning umumiy quvvat sarfining o‘rtacha 23% (yoki 6 mlrd.kVt/soat) yuqoridagi ehtiyojlarga sarflanadi.
Elektr energiyasidan oqilona foydalanish ilg'or dizayn echimlari, fan turlarini to'g'ri tanlash, qo'zg'alish dvigatellarining quvvati, shuningdek, shamollatish moslamalarini to'g'ri sozlash va ishlatish bilan ta'minlanadi.
Energiyani tejash uchun muhim zaxira - bu yuqori samaradorlikka ega quvvatga asoslangan elektr fan motorlarini to'g'ri tanlash. Ko'pgina korxonalarda bu holat buzilgan, bu esa elektr energiyasining qo'shimcha yo'qotishlariga olib keladi.
"Xavflarni" chiqaradigan ishlab chiqarish blokini to'xtatganda, egzoz ventilyatsiyasini o'z vaqtida to'xtatish (yakka tartibdagi va bir nechta ishlab chiqarish birliklariga xizmat ko'rsatish) sezilarli darajada elektr energiyasini ishlab chiqarishga olib keladi.
Tashqi havo kirishiga ega bo'lgan ko'plab to'qimachilik sanoati korxonalarida, ya'ni. shiyponlar, deraza teshiklari, eshiklar va boshqalar. Ta'minot ventilyatsiyasining (PV) ishlashi bevosita atrof-muhit haroratiga bog'liq.
Ushbu korxonalarda bahor va kuzda soyalar, deraza teshiklari, eshiklar va boshqalarni ochish orqali tabiiy shamollatishdan foydalanish orqali ishlab chiqarish uchun normal ish sharoitlarini ta'minlaydigan qulay ekologik sharoitlar yaratiladi.
Jumladan, Marg‘ilon ipak kombinatining to‘quv ishlab chiqarishi uchun ventilyatsiya quvvati iste’moli 130 kVt, yillik ish vaqti 6250 soat, 2400 soatlik tabiiy ventilyatsiyadan foydalanish 10 foizdan ortiq energiya tejash imkonini beradi.
Eksperimental tadqiqotlar natijalarini hisobga olgan holda, konditsioner shamollatish agregatlarini ratsionalizatsiya qilish hisobiga energiya tejashning umumiy zaxirasi 4-5% ni tashkil qiladi.
Bunda kutilayotgan energiya tejamkorligi yiliga 240-360 million kVt/soatni tashkil etadi.
|
| |