Tajriba ishi №2 - Tajriba ishi №1 cheksiz quvvat manbaidan ta’minlanadigan, elektr tarmog‘ida simmetrik qisqa tutashuvda...

|
Tajriba ishi №1 cheksiz quvvat manbaidan ta’minlanadigan, elektr tarmog‘ida simmetrik qisqa tutashuvda o‘tish jarayoni
|
bet | 2/8 | Sana | 20.08.2024 | Hajmi | 0,91 Mb. | | #269689 |
Bog'liq Tajriba ishi lotTajriba ishi №2
Sinxron generatordan ta’minlanadigan, elektr tarmog‘ida simmetrik qisqa tutashuvda o‘tish jarayoni
Elektr ulash sxemasi
Jihozlar ro‘yxati
Tajriba o‘tkazish uchun ko‘rsatma
Jihozlar ro‘yxati
Belgilanishi
|
Nomlanishi
|
Turi
|
parametrlari
|
A1
|
Uch fazali transformator guruxi
|
347.3
|
3 x 80 V A (yulduzcha) 220, 225.230 V / 133.220, 225.230, 235, 240, 245 V
|
A2, A3
|
Kuvvat liniyasi modeli
|
313.2
|
400 V / 0,5 A ~ ga teng
|
A4
|
Uch kutupli tugma
|
301.1
|
380 V / 10 A
|
A5
|
Uch fazali transformator guruxi
|
347.4
|
3 x 80 VA / 133, 220, 225, 230, 235, 240, 245 V / (uchburchak) 230 V
|
A6
|
Aktiv nagruzka
|
306.5
|
3 x0 ... 30 Vt / -220V
|
A7
|
Induktiv nagruzka
|
324.2
|
3 xO., 40 VAR
|
A8
|
Okim va kuchlanish transformatorlarini ulchash bloki
|
401.2
|
600 V - / 3 V - (kuchlanish volti) 0,3 A ~ / 3 V
|
A9
|
Konnektor
|
330.2
|
8 ta analog , diff. kirish;
2 analog chikish; 8 ta raqam kirish/chiqish
|
A10
|
Personalnыy kompyuter
|
1431
|
IBMga mos keluvchi, Windows XP / 7/8, monitor, sichqoncha, klaviatura
|
G1
|
Uch fazali elektr taminoti
|
201.4.1
|
-400 V; 16 A
|
G2
|
Bir fazali elektr taminoti
|
218.9
|
-220 V; 16 A
|
R1
|
Multimetr bloki
|
508.2.1
|
3 ta raqmli multimetr
|
Tajriba uchun ko‘rsatmalar
Sinovda ishlatiladigan qurilmalarning elektr energiyasidan ajratilganligiga ishonch hosil qiling.
• G1 manbasining "TK" soketlarini yoping.
• Tajribada ishlatiladigan asboblarning himoya tuproqli terminali uch fazali G1 quvvat manbai "PE" soketiga ulang.
• Uskunani elektr simini mos ravishda ulang.
• Tajribada ishlatiladigan asboblarning 220 V kuchlanishli vilkasini G2 manba rozetkalari bilan kuch kabellari bilan ulang.
• G1 manbasini 380 V kuchlanishiga ulang.
• G2 kuchlanishini 220 V kuchlanishiga ulang.
• Qisqa muddatli velosiped turini modellashtirish. Uch fazli elektronni modellashtirish uchun, Kl, K2, K3 va K4 nuqtalarini ulang; Ikki fazali - K1 va K2; juft faza - Kl, K2 va K4; bir fazali - K1 va K4.
• Sinov ostida tarmoqning transformator neytralining ishlash rejimini takrorlang. Halokatli neytrallikni namunalash uchun N1 (N3) va N2 nuqtalarini ulang. Izolyasiyalangan neytral holat uchun ushbu nuqtalarni uzilmagan holda qoldiring.
• Uch fazali A1 transformator guruhining asosiy va ikkinchi darajali nominal fazaviy kuchlanishlari mos ravishda 230 V va 133 V gacha tengdir.T-fazali A5 transmilliy guruhining ikkinchi darajali fazali kuchlanishi 133 V ga teng.
• Barcha bosqichlarda 40 dyuymdan endüktif yuk hajmi A7 - 100% ni tanlang.
• Faol yuk darajasini tanlang A6 - barcha bosqichlarda 30 vattning 20%.
• A2 va A3 uzatish liniyalari modellarining parametrlari quyidagilar bilan o‘rnatiladi: R = 200 Ohm, L / R = 1.2 / 32 Gn / Ohm, C = 0 mkF.
• A4 to‘sarni uchun "MANUAL" holatiga ish holatini o‘zgartiring.
• A10 shaxsiy kompyuterini ish tartibida o‘rnating va "Ko‘p kanalli ossillograf" dasturini ishga tushiring.
• Faz oqimlarini ro‘yxatdan o‘tkazish uchun ACH0-ACH8, ASN2-ASN10, ASN4-ASN12 kanallarini ko‘rishni tanlang; CHastotalarni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun ACH1-ACH9, ASNZ-ACH11, ACH5-ACH13 kanallarini tanlang. Virtual tugmachani bosib raqamli ko‘rsatkich panelini namoyish eting. Joriy signal qiymatlarini saqlash uchun panelni sozlang. Mosliklarni (oqim uchun 0,1 va keskinliklar uchun 200) tanlang.
• O‘chirish oqimlari va kuchlanishlarini o‘lchash uchun multimetr P1 blokidan ham foydalanishingiz mumkin.
• Virtual ossillografning birinchi, ikkinchi va uchinchi kanallarini skanerlash uchun "ON" tugmasini bosing.
• G 1 manba kalitini yoqing.
• G 1 manbasini yoqing. Uning chiqishidagi kuchlanishning mavjudligi nurli LEDlar bilan signallanishi kerak.
• Bir fazali G 2 quvvat manbaini yoqing. Uning chiqishidagi kuchlanishning mavjudligi yoritilgan LED bilan ko‘rsatiladi.
• Uch kutuplu A5 tugmachasining «Tarmoq» tugmasini yoqing.
Uch qutbli A4 to‘siqning old panelidagi «ON» tugmasini bosib, qisqa tutashuvni simulyasiya qilish. Raqamli ko‘rsatkichlar bo‘yicha qisqa oqim uchun o‘rnatilgan oqim va kuchlanish qiymatlarini aniqlang.
• Old paneldagi "OFF" tugmasini bosib A4 tugmachasini o‘chirib qo‘ying.
• Qisqa tutashgan nuqtaning generatordan uzilishining ta’sirini tahlil qilish uchun siz qisqa tutashuvni va element modellarining parametrlarini o‘zgartirishingiz mumkin. E’tibor bering! Qisqa tutashuvlarni 0,6 GH dan kam chiziqlardagi umumiy indüktiv qarshilik bilan taqqoslash taqiqlanadi. 0.18 mF dan yuqori chiziqli fazalar quvvati bilan erdagi bir fazali qisqa tutashuv simulyatorini taqiqlash taqiqlanadiTajribaning oxirida, tajribada ishlatiladigan bloklar "tarmoq" kalitlarini ajratib oling va G1 va G2 manbalarini o‘chirib qo‘ying.
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
Tajriba ishi №1 cheksiz quvvat manbaidan ta’minlanadigan, elektr tarmog‘ida simmetrik qisqa tutashuvda o‘tish jarayoni
|