A. Qish sharoiti uchun tomning teplofizik hisobi

|
A. Qish sharoiti uchun tomning teplofizik hisobi
|
bet | 6/6 | Sana | 19.01.2024 | Hajmi | 375,01 Kb. | | #141186 |
Bog'liq Абдуқаюмов Изохнома панелA. Qish sharoiti uchun tomning teplofizik hisobi.
14) Konstruksiya uchun issiqlik inersiyasi D ning qiymatini taqriban 1,5t<4 deb qabul qilib, unga mos ravishda shu misoldagi 2-bandga muvofiq tashqi havoning hisobiy temperaturasi tn ni yozib olamiz:
tn= -19oS.
15) Quyidagi formula yordamida konstruksiya uchun issiqlik uzatishga Yangiyer likning talab etilgan qiymati ni aniqlaymiz:
. (6.1)
16) Ko‘rilayotgan konstruksiya uchun umumiy issiqlik o‘zatishga umumiy Yangiyer lik ni aniqlash uchun (4.1) ga o‘xshash formula yozib olamiz:
, (6.2)
bu yerda - yaxlit temirbeton plitaning qalinligi, m;
- issiqlik izolyatsiya qatlamining noma’lum qalinligi, m;
- tekislovchi sement-qum qorishmasi qatlamining qalinligi, m;
- ruberoyd qatlamning qalinligi, m.
Bunda konstruksiyadagi qatlamlar ichki sirtdan tashqi sirt tomonga qarab nomerlangan.
17) shartning bajarilishini ta’minlash shartidan kelib chiqqan holda quyidagi formuladan foydalanib ni aniqlaymiz:
ni katta tomonga yaxlitlab 0,3 m (30 sm) qabul qilamiz.
17) Quyidagi formula yordamida konstruksiya issiqlik inersiyasi Dx ning hisobiy qiymatini aniqlaymiz:
18) (6.2) formula yordamida tomning issiqlik o‘tkazishga umumiy Yangiyer ligi ni aniqlaymiz:
19) shartning bajarilishini tekshirib ko‘ramiz.
ya’ni Yangiyer shahri sharoiti uchun yuqoridagi ko‘rilgan tom konstruksiyasining issiqlik uzatishga umumiy Yangiyer ligi yetarli hisoblanadi.
B. Yoz sharoiti uchun tomning issiqlik ustuvorligini hisoblash.
20) Qo‘llanmaning 4-bobidagi (4.2) formula bo‘yicha konstruksiya qatlamlarining issiqlik inersiyalarini aniqlaymiz:
birinchi temirbeton plita qatlam uchun.
ikkinchi arbolit qatlam uchun:
uchinchi sement-qum qorishmasi uchun:
to‘rtinchi ruberoyd qatlam uchun:
D1, D2, D3 va D4 larning qiymatlariga muvofiq ravishda tom qatlamlari tashqi sirtlarining issiqlik o‘zlashtirish koyeffitsiyentlarini aniqlaymiz:
birinchi qatlam uchun D1 = 0,448< 1, shuning uchun Y1 ning qiymatini quyidagi formula bilan aniqlaymiz:
ikkinchi qatlam uchun D2=1.931>1 bo‘lgani uchun tashqi sirtning issiqlik o‘zlashtirish koyeffitsiyenti Y2 materialning issiqlik o‘zlashtirish koyeffitsiyenti S2 ga teng ya’ni,
Y2 = S2 = 2,62
uchinchi qatlam uchun D3=0,253<1 bo‘lgani uchun tashqi sirtning issiqlik o‘zlashtirish koyeffitsiyentini quyidagi formula bilan aniqlaymiz:
to‘rtinchi qatlam uchun D4=0,204<1 bo‘lgani uchun tashqi sirtning issiqlik o‘zlashtirish koyeffitsiyentini quyidagi formula bilan aniqlaymiz:
21) Quyidagi formula yordamida yoz sharoiti uchun tashqi sirt issiqlik berish koyeffitsiyentini aniqlaymiz.
22) Quyidagi formula yordamida harorat o‘zgarishlari amplitudasining konstruksiyadan o‘tishdagi so‘nishini aniqlaymiz:
23) Quyidagi formula yordamida tom uchun tashqi havo temperaturasi o‘zgarishlarining hisobiy amplitudasini aniqlaymiz:
24) Tomning ichki sirtidagi temperatura o‘zgarishlari amplitudasini quyidagi formula yordamida aniqlaymiz:
25) Quyidagi formula yordamida bu amplitudaning talab etilgan qiymati aniqlaymiz:
bu yerda =26,9 0S - iyul oyining o‘rtacha temperaturasi.
26) shartningbajarilishi tekshirib ko‘ramiz:
<
Shart bajarildi. Demak, yuqoridagi tom konstruksiyasining issiqlik ustuvorligi Yangiyer shahri sharoiti uchun yetarli deb hisoblash mumkin
ADABIYOTLAR
1. ShNQ 2.01.01.22 Loyixalash uchun iqlimiy va fizikaviy-geologik ma’lumotlar Toshkent 2022 y.
2. ShNQ 2.08.01-05 “Turar-joy binolari” Toshkent 2006 y.
3. QMQ 2.01.03-96 “Zilzilaviy Hududlarda Qurilish” Toshkent 1996 y.
4. QMQ 2.01.04-18 “Qurilish issiqlik texnikasi” Toshkent 2018 y.
5. M.M Maxmudov, E.S Tulakov. “Arxitiktura-Qurilish chizmalarini chizish va o’qish” Navoiy “Uzbekiston” 2008 y.
6. M.M Maxmudov “Arxitektura” fanidan ma’ruza. Samarkand 2005 y.
7. M.M Maxmudov, E.S Tulakov “Binolar tashqi to’siq konstruksiyalarini Teplofizik hisoblash uchun o’quv qo’llanma” Samarkand 1994 y.1>1>4>
|
| |