-Rasm. Sferik rezervuarlar

|
-Rasm. Sferik rezervuarlar
|
bet | 2/2 | Sana | 06.12.2023 | Hajmi | 0,63 Mb. | | #112470 |
Bog'liq 10-мавзу19-Rasm. Sferik rezervuarlar.
Gazogolderlar qurilmasi quyidagi qismlardan iborat:
silindrsimon idishlar metalldan (po'latdan) yasalgan;
baland bo'yin;
quduq;
daraja o'lchagich;
darajadagi o'lchash vositasi;
suyuq faza yig'ish naychalari;
kondensat yig'ish naychalari;
ikki bosqichli reduktor.
Gazolderlar mustahkam balansli beton plitalarga o'rnatilishi kerak, ular mustahkamlangan oyoqlarga o'rnatiladi.
20-Rasm. Gazogolderning umumiy ko′rinishi.
21-Rasm. Vertikal gazogolder konstructsiyasi.
Konstructsiya bo'yicha, gazogolderlar oddiygina katta, ammo juda bardoshli idish bo'lib, armatura bilan jihozlangan. Suyultirilgan gaz aralashmasi o'rnatilgan va gaz tizimiga ulangan tankga quyiladi. Ammo gaz ushlagichi hech qachon sig'imga to'ldirilmaydi. Haydalgan suyuqlik qolgan bo'shliqqa bug'lanadi va idishda gaz (propan-butan) hosil bo'ladi.
Bug'lanish o'z-o'zidan sodir bo'ladi, bu normal jismoniy jarayon. Gap shundaki, propan ham, butan ham ijobiy haroratda va normal bosimda gaz holatidadir. Gazlarni suyuq shaklga aylantirish uchun ular yuqori bosim ostida siqiladi. Va idishda bo'shliq mavjudligi sababli, bosim farqi yuzaga keladi va suyultirilgan aralash erkin bug'lanadi.
Bundan uchta muhim amaliy xulosa chiqarish mumkin:
Gaz ushlagichini ichki hajmning 85% dan ko'prog'ini to'ldirish mumkin emas. Aks holda, gaz aralashmasida bug'lanish uchun joy bo'lmaydi va uy gazsiz qoladi. Bundan tashqari, idishni haddan tashqari to'ldirish uning yorilishiga va valfga olib kelishi mumkin.
Agar rezervuar muzlatib qo'ysa (masalan, sirtni o'rnatish paytida), gaz ta'minotida uzilishlar bo'ladi. Bu butanning xususiyatlariga bog'liq - u allaqachon -0,5 ° C da kondensatsiyalanadi. Bug'lanish hech qanday ob-havo sharoitida to'xtamasligini ta'minlash uchun er osti rezervuarlari qo'shimcha isitish bilan jihozlangan (maxsus bug'lashtirgichlar o'rnatilgan).
Kichik bug'lanish maydoni bilan (masalan, vertikal qurilmalarda) nisbatan kam gaz hosil bo'ladi. Uning miqdori gaz iste'moli yuqori bo'lgan qurilmalar uchun etarli emas. Shu sababli, bug'lanishni kuchaytirish uchun vertikal gaz ushlagichlari bug'lanish moslamalari bilan jihozlangan.
Gorizontal yer osti qurilmalari qo'shimcha isitishni talab qilmaydi.
Shunday qilib, idishda har doim ma'lum miqdordagi gazsimon propan-butan yoqilg'i aralashmasi mavjud. Odatda, uning bosimi gaz moslamalari (pechka, qozon, generator va boshqalar) ishlashi uchun zarur bo'lganidan ancha yuqori. Bosimning pasayishi va uskunaning shikastlanishini bartaraf etish uchun gaz tankidan gaz quvurlar orqali vites qutisi orqali etkazib beriladi. Ushbu qurilma yonilg'i bosimini normal holatga qaytaradi.
Rezervuardagi barcha jarayonlar o'z-o'zidan sodir bo'ladi. Masalan, agar gaz idishidagi gaz bosimi haddan tashqari ko'tarilsa, u holda uning ortiqligi xavfsizlik valfi orqali chiqariladi. Ammo ba'zida inson aralashuvini talab qiladigan holatlar yuzaga keladi.
Rezervuar taxminan 3/4 ga bo'lganda, uni suyultirilgan gazning yangi qismi bilan to'ldirish kerak. Gaz idishidagi aralashmaning darajasini kuzatish kerak. Qoida tariqasida, buning uchun maxsus ogohlantirish tizimi o'rnatiladi, u o'zi egasiga tez yonilg'i quyish zarurati to'g'risida xabar beradi. Yoqilg'i quyish chastotasi tankning hajmiga va iste'mol qilingan gaz miqdoriga bog'liq (odatda yiliga 1-2 marta gaz idishi to'ldiriladi).
Rezervuarrning samarali va xavfsiz ishlashi uchun uni muntazam ravishda texnik xizmatko'rsatish (yiliga bir marta), texnik ko'rikdan o'tkazish (har 4 yilda bir marta) va vana buzilgan taqdirda o'z vaqtida ta'mirlash kerak.
|
| |