Umumiy qoidalar - Kommunikatsiya rivojlantirish vazirligi toshkent axborot texnologiyalari universiteti

7
Hujjatlarni saqlash tartibi
1.
Hujjatlarni saqlash tartibi yorug’lik, harorat-namlik
va sanitariya-gigiyena
tartiblarining normative parametrlarini saqlashni taminlaydi.
2.
Yorug’likda saqlash tartibi
3.
Hujjatlar qrong’ulikda yoki tarqoq yorug’lik bilan yoritilgan holda saqlanadi.
Hujjatlarni quyoshning tik nurlari bilan yoritilishuga yo’l qo’yilmaydi.
4.
Saqlash chog’ida hujjatlar yuzasida yoritilganlik normasi 75 lk dan, ko’rgazmaga
qo’yilganda ko’rik paytida 150 lk dan ko’p bo’lmaydi.
5.
Yorug’lik manbalari to’lqin uzunligi 400 hm dank nm bo’lmagan va 760 nm dan
ko’p bo’lmagan optic nurlanishni taminlashi kerak.
6.
2-5 bo’yicha normalarga rioya etish yopiq holda ishlangan yoritgichlardan
foydalanish va har xil turdagi yorug’likdan himoyalovchi qurilmalarni qo’llash
orqali taminlanadi
7.
Yoritish uchun ultrabinafsha nurlanishdan himoyalovchi va
issiqlik yutuvchi filtrli
lampalar yoki optik-tolali yoritish tizimlaridan foydalanish kerak.
8.
Yoritgichlardan hujjat yuzasigacha bo’lgan masofa 0.5 m dank am bo’lmaydi.
9.
Yoritkichlarning konstruksiyasi yong’in jihatidan xavfsiz bo’lishi va lampaning
tushib ketishi va mexanik shikastlanishdan saqlashi kerak.
10.
Ko’rgazmaga qo’yilgan vaqtda yorug’lik asboblarini vitrina ichiga o’rnatishga yo’l
qo’yilmaydi. Keluvchilar yo’qligida vitrinalari yorug’li o’tkazmaydigan pardalar
bilan yopiladi.Ikkita yonma-yon standart kitob javonlarini yoritish uchun alohida
uzgich o’rnatiladi.
11.
Hujjatlar saqlanadigan xonaga kirishdan oldin barcha yoritish manbalari va elektr
uskunalari o’chirilganligini ko’rsatuvchi indikatorli uzgich o’rnatiladi.
12.
Harorat-namlik tarkibi Saqlanadigan
joyda havo erkin aylanishi, havo oqimi
to’xtab qoladigan zonalarning yuzaga kelishiga yo’l qo’ymaslik kerak.
13.
Hujjatlar saqlanadigan xonalarda havo harorati 18°C,nisbiy namlik 55 foiz,
pergament va teriga yozilgan hujjatlar uchun havoning nisbiy namligi 60 foiz.
8
14.
Harorat-namlik tartibi havoni konditsiyalash tizimi yoki isitish-shamollatish
vositalari yordamida tartibga solinadi. Bir soatda havoni almashtirish karraliligi:
oqim-1,0, havoni tortib chiqarish-1,0.
15.
Havoni konditsiyalash va kiruvchi chiquvchi shamollatish tizimlari bilan
jihozlanmagan, omborxona uchun mo’ljallangan
xonalarda havo harorati va
namligi ratsional ravishda shamollatish, isitish va nazorat-o’lchov asboblarining
ko’rsatkichlariga amal qilinib, texnik vositalarni qo’llagan
holda normaga
keltiriladi.
16.
Havoning harorati va anmligi haftada ikki-uch martta kecha kunduzning bir
vaqtida, tartib buzilgan hollarda –har kuni nazorat qilinadi va qayd etiladi.
17.
O’lchov asboblari har bir xonaning asosiy yo’lagida joylashtiriladi.va har bir
tarafida isitish va shamollatish tizimlaridan uzoqda, poldan (1,4±0,1) m masofada
joylashtiriladi.
18.
Hujjatlar saqlanadigan yopiq javonlar va seyflar haftada kamida bir martta
shamollatiladi.
19.
Bir xonadan harorat va namlik parametrlar bilan
farqlanadigan boshqa xonaga
joylashtiriladigan hujjatlar iqlimga moslashtiriladi
20.
O’lchov asboblari ularda qo’yiladigan texnik talablarga muvofiq qiyoslanadi.
21.
Sanitariya gigiyena tartibi..
Aralashmaning nomi
Oltingugurt angidridi
Azot ikki oksidi
Xlor
Chang
(konsentratsiyasi mg/m³)
Maksimal bir kunlik
0,500
0,085
0,100
0,500
(konsentratsiya mg/m³)
O’rtacha bir kecha kunlik
0,05
0,04
0,03
0,15
9
Qurum
Havodagi moddalar
0,150
0,500
0,05
0,05
22.
Hujjatlar saqlanadigan xonadagi havoning sifati muntazam ravishda tekshiriladi.
Hujjatlar saqlanadigan xonaning havosi tarkibida zararli aralashmalar miqdorini
baholash metodlari ГОСТ 12.1.014ga muvofiq.
23.
Hujjatlar saqlanadigan xonalarga hujjatlar bilan ishlashga taalluqli bo’lmagan
predmetlarning bo’lishiga yo’l qo’yilmaydi.
24.
Yangi kelib tushgan hujjatlar tekshiriladi va zarur bo’lsa gigiyenik va (yoki)
dezinfeksiya ishlovi beriladi.
25.
Shikastlangan hujjatlar izolyatsiya qilingan xonada tekshiruvdan o’tkaziladi,
tozalanadi va vaqtincha saqlanadi.
26.
Bir-ikki yilda kamida bir martta gigiyenik ishlov beriladi.
27.
Mikrologik va entomologik nazorat fondlarni
bir yilda ikki martta, zarurat bo’lsa
tez-tez tekshiruvdan o’tkazish orqali amalga oshiriladi.
28.
Shikastlangan hujjatlar izolyatsiya qilinadi, maxsus xonada dezinfeksiya va (yoki)
dezinfeksiyasi o’tkaziladi.
29.
Fondning dezinfeksiyasi va (yoki) dezinfeksiyasi hujjatlarning ommaviy biologic
zararlanganda va (yoki) interyer predmetlari va xonaning konstruksiya elementlari
shikastlanganda o’tkaziladi.