Saqlagichlar bilan himoya qilish - bet 2

|
Saqlagichlar bilan himoya qilish
|
bet | 2/3 | Sana | 09.10.2024 | Hajmi | 7,49 Kb. | | #274309 |
Bog'liq Saqlagichlar bilan himoya qilish-azkurs.orgYarim o’tkazgichli uzuvchilar ekspluatatsiya davomida nominal tokni, q.t. zonasida ishlab ketish tokini, o’ta yuklanishlar zonasida ishlab ketish vaqtini, selektiv avtomatlarda esa qisqa tutashuv zonasida ishlab ketish vaqtini rostlash (o’zgartirish) imkoniga ega. Tok cheklovchi avtomatlarning elektromagnitli va yarim o’tkazgichli uzuvchilari oldindan qo’yilmagan vaqt ichida qisqa tutashuv toklarini o’chiradi, selektiv avtomatlarning yarim o’tkazgichli uzuvchilari q.t. tokiga boьliq bo’lmagan doimiy vaqt ushalmasi (vqderjka vremeni ) bilan uzadi. A3700 S selektiv avtomatlarning ishlab ketish vaqti uzuvchining 6 marta oshirilgan tokida 4-16 sekundga, q.t. zonasida 0,1 va 0,4 sekundga teng. A3701B va A3702B avtomatlarida elektromagnit uzuvchi bo’lib, quyidagi turlari bor : A 3711B, 12B : Nominal toki : In.=160 A, uzuvchi elementining nominal toki In.uz = 80A va 160A. A3721B, 22B, In. = 250A, In.uz = 250A A3731B, 32B, In. = 400A, In.uz = 400A A3741B, 42B, In. = 630A, In.uz = 630A A3703S va A3704S avtomatlarida yarim o’tkazgichli uchuvchi bo’lib, quyidagi turlari bor: A3733 S : In.=250 A, I n.uz = 160, 200, 250 A A3734 S : In.=400 A, I n.uz = 250, 320, 400 A A3743 S : In.=400 A, I n.uz = 250, 320, 400 A A3744 S : In.=630 A, I n.uz = 400, 500, 630 A A3705B va A3706B avtomatlari issiqlik va elektromagnit uzuvchili bo’lib, quyidagi turlari bor: A3715B;A3716B: In=In.uz=160A, In.uz= 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80,100,125,160 A, A3725B; 26B : In = In.uz = 250 A, In = 160, 200, 250 A A3735B; 36B : In = In.uz = 400 A, In = 250, 320, 400 A A3745B; 46B : In = In.uz = 630 A, In = 400, 500, 630 A AVM avtomatlari elektromagnit uzuvchili bo’lib, selektiv va noselektiv maksimal himoyaga ega va quyidagi turlari bor: AVM-4 : In = 400 A AVM-10 : In = 750 A, 1000 A AVM-15 : In = 1150 A, 1500 A AVM-20 : In = 2000 A, 2500 A
A3721B, 22B, In. = 250A, In.uz = 250A A3731B, 32B, In. = 400A, In.uz = 400A A3741B, 42B, In. = 630A, In.uz = 630A A3703S va A3704S avtomatlarida yarim o’tkazgichli uchuvchi bo’lib, quyidagi turlari bor: A3733 S : In.=250 A, I n.uz = 160, 200, 250 A A3734 S : In.=400 A, I n.uz = 250, 320, 400 A A3743 S : In.=400 A, I n.uz = 250, 320, 400 A A3744 S : In.=630 A, I n.uz = 400, 500, 630 A A3705B va A3706B avtomatlari issiqlik va elektromagnit uzuvchili bo’lib, quyidagi turlari bor: A3715B;A3716B: In=In.uz=160A, In.uz= 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80,100,125,160 A, A3725B; 26B : In = In.uz = 250 A, In = 160, 200, 250 A A3735B; 36B : In = In.uz = 400 A, In = 250, 320, 400 A A3745B; 46B : In = In.uz = 630 A, In = 400, 500, 630 A AVM avtomatlari elektromagnit uzuvchili bo’lib, selektiv va noselektiv maksimal himoyaga ega va quyidagi turlari bor: AVM-4 : In = 400 A AVM-10 : In = 750 A, 1000 A AVM-15 : In = 1150 A, 1500 A AVM-20 : In = 2000 A, 2500 A
“Elektron” avtomatida masofadan o’chiruvchi mustaqil uzuvchi; minimal uzuvchi - Un dan 70-35 % kuchlanishda uzadi; maksimal tok himoyasi tok datchiklaridan, qarshiliklar blokidan, yarim o’tkazgichli blokdan va elektromagnit uzuvchidan iborat. Tok datchigi tok transformatorlaridir. Maksimal tok himoyasi vaqt ushalmasi va vaqt-tok xarakteristikasini tanlash old paneldagi ruchkalar bilan amalga oshiriladi. ”Elektron” ning turlari quyidagilar: E06, In = 630 A; In.mth = 250, 400, 630A E16, In = 1600A; In.mth = 630, 1000, 1250, 1600A E25, In = 2500A; In.mth = 1600, 2000, 2500A E40, In = 4000A; In.mth = 2500, 3200, 4000, 5000A
|
| |