-rasm. SR turdagi konditsionerlar

|
-rasm. SR turdagi konditsionerlar
|
bet | 60/69 | Sana | 21.02.2024 | Hajmi | 28,88 Mb. | | #159966 |
Bog'liq Вентиляция lotin13.33-rasm. SR turdagi konditsionerlar
4.1 - jadvalda devorga o‘rnatiladigan SR turdagi konditsionerlarning asosiy texnik tavsiflari keltirilgan.
4.1-jadval
Turlari
|
|
CP 10
|
CP 20
|
CP 30
|
CP 40
|
CPD 2
|
El. pitanie
|
V/f/Gs
|
230/1/50
|
230/1/50
|
230/1/50
|
230/1/50
|
230/1/50
|
Proizvoditelnost po xolodu
|
Vt
|
1891
|
2350
|
3520
|
5073
|
2 X 2350
|
Potreblyaemaya el. moщnost
|
Vt
|
650
|
850
|
1248
|
1603
|
1600
|
Potreblyaemыy tok
|
A
|
2,8
|
3,6
|
5,4
|
6,9
|
7,2
|
Udalenie vlagi (max)
|
l/ch
|
1,0
|
1,5
|
1,8
|
2,2
|
3,0
|
Proizvoditelnost po teplu
|
Vt
|
2052
|
2490
|
3528
|
5542
|
2x2490
|
Potreblyaemaya el. moщnost
|
Vt
|
610
|
760
|
1204
|
1760
|
1520
|
Potreblyaemыy tok
|
A
|
2,6
|
3,3
|
5,2
|
7,6
|
6,6
|
Ichki blok
|
Rasxod vozduxa (max)
|
m3/ch
|
320
|
320
|
570
|
640
|
640
|
Uroven shuma (max)
|
dB
|
35
|
35
|
38
|
38
|
35
|
Razmerы: dlina
|
mm
|
750
|
750
|
810
|
967
|
750
|
vыsota
|
mm
|
270
|
270
|
300
|
300
|
270
|
glubina
|
mm
|
175
|
175
|
195
|
195
|
175
|
Tashqi blok
|
Rasxod vozduxa (max)
|
mCHch
|
950
|
950
|
1300
|
2200
|
2200
|
Uroven shuma (max)
|
dB
|
43
|
43
|
44
|
47
|
47
|
Razmerы: dlina
|
mm
|
660
|
660
|
660
|
800
|
800
|
vыsota
|
mm
|
500
|
500
|
500
|
640
|
640
|
glubina
|
mm
|
230
|
230
|
230
|
280
|
280
|
Quvurning diametri
|
Jidkostnыe linii, narujnыy diametr
|
1/4"
|
1/4"
|
1/4"
|
1/4"
|
1/4"
|
Gazovыe linii, narujnыy diametr
|
1/2"
|
1/2"
|
1/2"
|
5/8"
|
1/2"
|
spetsifikatsii
|
Termostat
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
Taymer
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
Elektronnoe protivoobledenitelnoe ustroystvo
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
Distansionnoe upravlenie s j/k displeem
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
Mikrokompyuter
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
Avtomaticheskaya nochnaya funksiya
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
Skorosti ventilyatora
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Bakteritsidnыy filtr
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
Devorga o‘rnatilgan konditsionerni ishni boshqaruvchi masofaviy pult yordamida boshqariladi.
13.34-rasm. Boshqaruvchi pulti
Boshqaruvchi pultni imkoniyati bir-biridan farqli bo‘lib, imkoniyati quyidagicha:
Konditsionerga quydagi ishlash rejimini buyurishi mumkin: isitish, sovutish, havoni quritish, ventilyasiya hamda tunda ishlash rejimlari;
Xonadagi haqiqiy haroratni aniqlashi mumkin (distansion pult ishlash zonasida bo‘lganida) va konditsionerga talab etilgan avtomatik ravishda ushlab turishi mumkin bo‘lgan haroratni berish mumkin;
Ventilyatorni ishlash rejimini tanlash;
Taymerni sozlamoq, konditsionerni ko‘rsatilgan vaqtda yoqish yoki o‘chirish, masalan xodimlarni kelish vaqtiga zaruriy sharoitni yaratish va ish vaqti tugaganida konditsionerni avtomatik ravishda o‘chirilishi;
Yo‘naltiruvchi parraklar holatini avtomatik ravishda sozlash va shunday usul bilan havo oqimini yo‘nalishini o‘zgartirish.
Devorga o‘rnatilgan konditsionerlarning quvvati chegaralangan bo‘ladi (kuchli sovuq havo oqimi, katta quvvatli konditsionerlarga hos) va iste’molchiga noxush xodisaga olib keladi.
SHuning uchun juda katta quvvatli konditsionerlarni o‘rnatilishi mo‘ljallangan xonalarda shipda (napolno potolochnogo tipa) o‘rnatiladigan konditsionerlarni o‘rnatish ko‘zda tutiladi. CHunki katta havo oqimini devor yoki ship bo‘ylab yo‘naltiriladi va shu tarzda xona temperaturaini bir meyorda taqsimlanishi ta’minlanadi.
13.35-rasm. SHipda o‘rnatilgan konditsionerni ichki bloki
SHipda o‘rnatilgan konditsionerni ichki bloki devorda yoki shipda o‘rnatiladi. Boshqarish pulti distansion yoki ichki blokning konstruksiyasiga o‘rnatilgan bo‘ladi.
SHipda o‘rnatilgan konditsionerlarni issiqlik va sovuqlik quvvati 4-9kVt.
Katta xonalarda – zallar, restoranlar, xollar, ayniqsa osma shiplar bo‘lmagan holda odatda kolonna turidagi konditsionerlar ishlatiladi.
Kolonna turdagi konditsionerlar katta sovuqlik ishlab chiqarish quvvatiga ega va birinchi navbatda katta havo oqimini keyin esa havo oqimini bir meyorda xona hajmi bo‘yicha taqsimlanishi mumkin.
Konditsionerlar havo oqimini yo‘nalishini avtomatik sozlovchi taqsimlovchi jalyuzi (parraklar) bilan jihozlangan. Kolonna turdagi “SAMSUNG” konditsionerlarining asosiy texnik tavsiflari ..... jadvalda keltirilgan.
«Split tizim»li konditsionerlarning yana bir turi – maxsus kasseta turidagi konditsionerlar banklarning operatsion zallari, ofislar, supermarketlar, osma-shipli katta xonalar uchun mo‘ljallangan. Konditsionerlar xona intereri bilan juda qulay uyg‘unlashadi.
Konditsionerlarning ichki bloki osma ship orasida bo‘lib, tashqaridan ya’ni xona ichida faqat dekorativ reshotka (600x600 o‘lcham) ko‘rinadi.
Xona ichidagi havo ichki blokning markaziy panjarasi orqali xonada so‘rib olinib, unda havo barcha ishlovlar bo‘lib, keyin to‘rtta yo‘nalish bo‘yicha sozlovchi panjaralar orqali taqsimlanadi va xonada bir meyorda havo almashinuvini ta’minlaydi.
Kasseta turdagi konditsionerlarga xonaga tashqi havoni berish uchun havo kanallarini ulash mumkin.
Kasseta turida konditsionerlarning sovuqlik va issiqlik bo‘icha 6-13kVt.
«SPLIT TIZIM»LI KONDITSIONERLARNING KONSTRUKSIYASI.
«Split tizim»li konditsionerlarning konstruksiyasi shu sinfdagi konditsionerlarga qo‘yiladigan asosiy talablar bilan aniqlanadi:
Arzon narx;
SHovqinsiz ishlashi;
Ishonchlilik va mustaxkamlik;
Odiiy boshqaruvchan;
Keng intervalda qo‘llanilishi;
Juda engil va tez montaj qilinuvchan.
Quyida tavsiflari, konstruksiyasi, boshqarish algoritmi hamda past temperaturada adaptatsiya xolatlarini devorda o‘rnatiladigan SR DELONGHI firmasining konditsionerlarni ko‘rib chiqamiz.
Bu seriyadagi devorda o‘rnatiladigan konditsionerlar xonalarini sovutish va isitish rejimida ishlaydi, sovuqlik ishlab chiqarish quvvati 18÷5,0 kVt gacha.
Konditsionerlar uncha katta bo‘lmagan maxsus turar-joy va ofis xonalar uchun ishlab chiqilgan. Tashqi havo va yilning qaysi mavsumidan qat’iy nazar konditsiyalanuvchi xonalarda yuqori komfort sharoitni yaratadi.
YAngi dizaynerlik echimlar, ixcham bichmli ko‘rinishi konditsionerni eng zamonaviy intererli xonalarga o‘rnatish mo‘ljallangan.
13.36-rasm. SR seriyali konditsionerning sovutish konturining sxemasi
13.37-rasm. Tashqi va ichki blokning tarkibini ko‘ramiz
1 – Tashqi blokda kompressor, 2 – to‘rteklamali klapan, 3 – issiqlik almashgich kondensator va kapillyar trubka joylashgan, 4 – kompressor shovqindan himoya qatlam bilan qoplangan, 5 – kondensatorga havo uzatilishi ventilyator, 6 – qobig‘ning panjaralari, 7 – chiqaruvchi panjara orqali amalga oshiriladi, 8 – sovutish konturi naychalarini birlashtirish ikki yoqlama birlashtirish klapani va 9 – uch yoqlama klapan orqali amalga oshiriladi, tashqi bolkning isitish jarayonidagi 10 – taglik, 11 – shudring chiqaruvchi patrubok, 12 – issiqlik almashuvchi bug‘latgich, 13 – bug‘latgichga havo oqimi tangensial ventilyator, 14 – panjara, 15 – kiruvchi filtr, 16 – yo‘naltiruvchi jalyuzi, 17 – ishlov berilgan havoni xonaga uzatuvchi, 18 – tashqi panel, 19 – yorug‘lik diotlari, 20 – temperatura ko‘rsatkichi, 21 – boshqarish platasi, 22 – montaj platasi, 23 – masofaviy boshqarish pulti.
Quyida sovutish konditsionerining asosiy elementlarin ko‘rib chiqamiz
Kompressor – 3,5 kVt gacha bo‘lgan konditsionerlarda SCROLL turdagi kompressorlar ishlatiladi va shovqinsiz ishlash xususiyatiga ega. 5 kVt modellarida porshenli kompressorlar ishlatiladi.
Oqim sozlagich – kapilyar naychadan iborat.
Issiqlik almashgichlar – ko‘pqatorli mis naychalar qobiqlari plastinkali.
Ventilyatorlar – tashqi blokida aylanish tezligi sozlanuvchi o‘qli vetilyatorlar o‘rnatiladi. Ichki blokda tangensial turdagi vetilyator o‘rnatiladi. Bunday vetilyatorlar kondensatorning ichki bloki konstruksiyasi bilan uyg‘unlashib xonaga chiqayotgan havoni keng oqimli va kam chegarali shovqinda ishlaydi.
Drenaj tizimi – konditsioner ishlash jarayonida bug‘latgichdan o‘tayotgan havodan suv bug‘lari (shudring) ajraldi. Ajralgan suv bug‘lari taglik orqali ko‘chaga yoki konalizatsiya tizimiga chiqariladi.
Boshqaruv tizim – mikroprotsessor asosida ajralgan bo‘lib konditsionerni turli rejada ishlashi uchun murakkab boshqaruv algoritm talab etiladi.
Konditsionerning asosiy ishlash rejalari
Konditsionerning turli modellarida albatta quyidagi asosiy rejimlarda ishlaydi.
Sovutish (xana haroratini pasaytirish)
Isitish (xona haroratini ko‘tarish)
Quritish (xonadagi namlikni pasaytirish)
Ventilyasiya rejimi
Sovutish jarayoni
Xonadagi havo harorati berilgan parametrdan yuqori bo‘lganda konditsionerni sovutish rejimi yoqiladi. Belgilangan haroratga erishilgandan so‘ng tashqi blokdagi kompressor va ventilyator o‘chiriladi.
Tashqi blokdagi ventilyatorning aylanishi ichki blokning issiqlik almashgichdagi haroratiga bog‘liq bo‘lgan holda, doimiy shudring tushishi bosimini ta’minlash maqsadida sozlanadi.
Tashqi havoning harorati pasayganda, shu bilan birga shudring tushish bosimi va ichki blokdagi ventilyatorning aylanishi konditsionerning o‘chishigacha kamayadi.
Isitish jarayoni
Konditsiyalanuvchi xonadagi harorat pasayib ketganda konditsionerni isitish rejimiga yoqiladi. Xonadagi belgilangan haroratga erishilgandan so‘ng tashqi blokdagi ventilyator va kompressor o‘chiriladi. Ichki blokdagi ventilyatorni aylanishini boshqarish huddi sovutish rejimidek bo‘ladi.
Ventilyasiya rejimi
Konditsionerning tashqi blokidagi kopmressor va ventilyatorlar o‘chiriladi. Ichki blokdagi ventilyator distansion boshqaruv pulti belgilangan tezligi bo‘yicha ishlaydi.
Nazorat savollari:
1. «Split tizim»li konditsionerlar qaerlarda ishlatiladi?
2. «Split tizim»li konditsionerlar qanday bloklardan tashkil topgan?
3. «Split tizim»li konditsionerlar qanday elementlardan tashkil topgan?
4. «Split tizim»li konditsionerlar qanday tipologiyaga ega?
|
| |