Bakli o’chirgichlarning asosiy afzalliklari

|
Bakli o’chirgichlarning asosiy afzalliklari
|
bet | 6/7 | Sana | 21.11.2023 | Hajmi | 0,88 Mb. | | #102355 |
Bog'liq Ajratgichlar-ularni-vazifalari-konstruktsiyalari-qisqa-tutashtirgich-va-avtomatikBakli o’chirgichlarning asosiy afzalliklari:
Konstruktsiyasi sodda, yuqori uzish kobiliyatiga ega; tashqi qurilmalar uchun ham yaroqli; joylashtirilgan tok transformatorlarini o’rnatish mumkin.
Bakli o’chirgichlarning kamchiliklari:
P ortlash va yong’in jihatidan xavfli; bakdagi va kirgichlardagi moy holati va sathini davriy nazorat qilib turish kerak; ko’p hajmda moy talab etishi sababli, uni almashtirish uchun ko’p vaqt sarflanadi va katta miqdorda moyni ehtiyot tutish kerak; xona ichiga o’rnatish mumkin emas; tez ta’sir etuvchi APV ni ishlatish mumkin emas; metall ko’p sarflanadi, og’irligi katta, bir
yerdan ikkinchi yerga olib borish, montaj va sozlash noqulay.
Kam moyli o’chirgichlar
Kam moyli (tuvakchali) o’chirgich hamma kuchlanishdagi yopiq va ochiq taqsimlash qurilmalarida keng qo’llaniladi. Bu o’chirgichlardagi moy asosan yoyni so’ndiruvchi sifatida ishlatilib, faqat ajratilgan kontaktlar orasida qisman izolyatsiya muhiti bo’lib xizmat qiladi. Tok o’tkazuvchi qismlar bir-biridan va yerga tutashtirilgan konstruktsiyalardan
5 8-расм. ВМП-10 ўчиргичнинг умумий chinni yoki boshqa qattiq кўриниши: 1-ўчиргич корпуси; 2-таянч izolyatsiyalovchi materiallar yordamida изолятор; 3-пўлат рама; 4-изоляцияли тортқи; 5-мойли буфер; 6-ўчиргич вали; 7қутблар орасидаги изоляцион тўсиқлар.
izolyatsiyalanadi. Xona ichiga o’rnatish uchun o’chirgichlarning kontaktlari po’lat bochkada (tuvakchada) joylashadi, o’chirgichlarning «tuvakchali» nomi ham shu yerdan kelib chiqqan. 35 kV va undan yuqori kuchlanishli kam moyli o’chirgichlar chinni korpusga ega, 6-10 kV li osma tipdagi o’chirgichlar (58rasm) eng keng tarqalgan. Bu o’chirgichlarda uchala qutblar uchun korpus chinni izolyatorlarda umumiy ramaga mahkamlanadi. Har bir qutbda kontaktlarning bitta uzilishi va yoy so’n-diruvchi kamera nazarda tutilgan.
59-rasm, a da ko’rsatilgan tip bo’yicha VMG-10 o’chirgichlar(tuvakchali moyli o’chirgich) ishlab chiqarilmoqda.
59-rasm, b da keltirilgan konstruktiv sxema bo’yicha VMP seriyadagi o’chirgichlar (kam moyli osma o’chirgich) ishlab chiqarilmoqda. Katta nominal toklarda bir juft kontaktlar (ular ish va yoy so’ndiruvchi vazifasini bajaradi) bilan kifoyalanish qiyin, shuning uchun o’chirgichning tashqarisiga ish kontaktlari, metall bak ichiga esa yoy so’ndiruvchi kontaktlar o’rnatiladi (59-rasm,
b). Uziladigan tok katta bo’lganda harbir 59-расм. Кам мойли ўчиргичларнинг qutbga ikkitadan yoy so’ndiruv тузилиш схемалари: 1-қўзғалувчан контакт; 2-ёй сўндирувчи камера; 3қўзғалмас контакт; 4-иш контактлари.
chi uzilish bo’ladi (59-rasm, g). SHu sxema asosida MGG va MG seriyadagi 20 kV va undan kichik kuchlanishli o’chirgichlar ishlab chiqariladi. Tashqi massiv ish kontaktlari 4 o’chirgichni katta nominal toklarga hisoblash imkonini beradi (9500 A gacha). 35 kV va undan yuqori kuchlanishlardagi o’chirgichlarning korpusi chinnidan tayyorlanadi (52-rasm, d, VMK seriyasi - kam moyli kolonkali o’chirgich). 35, 110 kV li o’chirgichlarda har qutbga bitta uzilish bo’lib katta kuchlanishlarda ikki va undan ortiq uzilish bo’ladi.
|
| |