Transformatorning aktiv qismini - bet 2

|
Transformatorning aktiv qismini
|
bet | 2/2 | Sana | 14.05.2024 | Hajmi | 79,66 Kb. | | #232727 |
Bog'liq Презентация Microsoft PowerPointQopqoq va ulamalarni qismlarga ajratish. Bak qopqog`ini qismlarga ajratish oldingi 11-bobda ko`rilgan. Kirish qismlarini ko`zdan kechirishda ulardan qayta foydalanish imkoniyatlari aniqlanadi. Agar mahalliy shikastlanishlar (kuygan, darz ketgan, izolyatsiya surilgan) mavjud bo`lmasa, ulamalar qismlarga ajratiladi (chulg`am bilan ulangan joyida ulamani izolyatsiyadan pichoq bilan ajratiladi). Agar hamma ulamalar yaxshi izolyatsiyaga ega bo`lsa va almashtirishga hojat bo`lmasa, yig`ish vaqtida ish hajmini kamaytirishga yordam beradigan rama shaklidagi yog`och bilan birga olinadi - Qopqoq va ulamalarni qismlarga ajratish. Bak qopqog`ini qismlarga ajratish oldingi 11-bobda ko`rilgan. Kirish qismlarini ko`zdan kechirishda ulardan qayta foydalanish imkoniyatlari aniqlanadi. Agar mahalliy shikastlanishlar (kuygan, darz ketgan, izolyatsiya surilgan) mavjud bo`lmasa, ulamalar qismlarga ajratiladi (chulg`am bilan ulangan joyida ulamani izolyatsiyadan pichoq bilan ajratiladi). Agar hamma ulamalar yaxshi izolyatsiyaga ega bo`lsa va almashtirishga hojat bo`lmasa, yig`ish vaqtida ish hajmini kamaytirishga yordam beradigan rama shaklidagi yog`och bilan birga olinadi
Chulg`am va izolyatsiyani qismlarga ajratishni boshlaganda, ularni holatiga baho berish va shikastli joylari tuzatilganidan keyin, ulardan foydalanish haqida qaror qabul qilish mumkin. Agar chulg`amlar almashtirilmasdan faqat ta’mirlansa yoki magnit o`zagi shikastli bo`lgani uchun yechilsa (sterjenь yoki quyi yarmoda), u holda asosiy izolyatsiya detallari yechiladi, ko`rikdan o`tkazilib, ba’zi shikastlar bartaraf etiladi va keyin undan foydalaniladi. Biror chulg`am shikastlangan vaqtda, aksariyat, sterjenlardan barcha chulg`amlar yechiladi, chunki elektr payvandlashdagi yoyi ta’sirida hosil bo`lgan metal eritma va qurum chulg`amning barcha qismi va izolyatsiyaga joylashadi. - Chulg`am va izolyatsiyani qismlarga ajratishni boshlaganda, ularni holatiga baho berish va shikastli joylari tuzatilganidan keyin, ulardan foydalanish haqida qaror qabul qilish mumkin. Agar chulg`amlar almashtirilmasdan faqat ta’mirlansa yoki magnit o`zagi shikastli bo`lgani uchun yechilsa (sterjenь yoki quyi yarmoda), u holda asosiy izolyatsiya detallari yechiladi, ko`rikdan o`tkazilib, ba’zi shikastlar bartaraf etiladi va keyin undan foydalaniladi. Biror chulg`am shikastlangan vaqtda, aksariyat, sterjenlardan barcha chulg`amlar yechiladi, chunki elektr payvandlashdagi yoyi ta’sirida hosil bo`lgan metal eritma va qurum chulg`amning barcha qismi va izolyatsiyaga joylashadi.
Transformator chulg`ami va magnit tizimini ta’mirlash - Transformator chulg`ami va magnit tizimini ta’mirlash
-
- Transformator chulg`amini ta’mirlash. Agar qo`l bilan izolyatsiyaga kuchli bosilsa, u shikastlanadi, bunday holatda chulg`amni almashtirish haqida qaror qabul qilish kurak keladi. Ba’zi o`ramalarda qisqa tutashuv sababli chulg`am va izolyatsiyaning yonishi kabi avariya holatda chulg`amning faqat bir qismigina almashtiriladi. Chulg`amni bunday ta’mirlanishida chulg`am o`tkazgichi eski izolyatsiya olib tashlanadi, so`ngra u kuydirib yumshatiladi, rixtovka qilinadi va yangidan izolyatsiyalanadi
|
| |