FE – 2305x ushlab qolish bunkeri - Mundarija Kirish I asosiy qisim uskunsning asosiy parametrlari Konsturuksiyaviy...

|
Mundarija Kirish I asosiy qisim uskunsning asosiy parametrlari Konsturuksiyaviy qisim II xisoblash Xulosa
|
bet | 19/25 | Sana | 22.02.2024 | Hajmi | 0,6 Mb. | | #160932 |
Bog'liq SKLARTECH HISOBOT
Bu bunker aralashtirgichlarni o‘zgartirish uchun ularga polimer granulalari berish to‘xtatilganda, granulalarni yig‘ib turishga xizmat qiladi. Almashtirish paytida bug‘latish kolonnasidan chiqishdagi LV – 23035 sath klapani 10% ga ochiladi va bug‘latishkolonnasidan chiqqan granulalar ushlab qolish bunkerida yig‘iladi. LV – 23035 sath klapani FE – 2301x rotatsion ta’minlovchini qaytadan ishga tushirilgach 90 soniya o‘tgach normal (mo‘tadil) xolatga qaytadi.
Ushlab qolish bunkeri GB – 2302 kompressoridan havo bilan puflanadi. Ushlab qolish bunkerini havo bilan puflash, unda uglevodorodlar konsentratsiyasini erituvchi/havo aralashmasining quyi alangalanish nuqtasidan past ushlab turish uchun zarur. GB – 2302 ni ishga tushirish va to‘xtatish boshqaruv pultidagi MS – 23055 xolat o‘zgartirgichdan amalga oshiriladi. GB – 2302 kompressoridan chiqayotgan havo oqimining kamligida ishga tushadigan FSL – 23056 signalizatsiya kompressorning chiqishiga ulangan azot quvuridagi XV – 23082 klapanni ochadi. XV – 23082 klapan ochilganda boshqaruv pultidagi ZLO – 23082 chiroqli signalizatsiya ishga tushadi.
GD – 2306 markazdan qochma turidagi quritgichda va FE – 2305 ushlab qolish bunkerida yong‘in sodir bo‘lsa TSH – 23047 harorat datchigi signali bo‘yicha blokirovka faollashadi va TV – 23042 suv beruvchi klapan ochiladi. Suv maxsus forsunkalar orqali apparatlar ichiga purkaladi. Shu bilan birga markazdan qochma turdagi quritgich joylashgan xonaga kirishda joyida TV – 23042 klapanni qo‘l boshqaruvi bilan ochadigan HS -23042 xolat o‘zgartirgich mavjud.
Ushlab qolish bunkeri LAH – 23048 yuqori sath xolat o‘zgartirgichi bilan jihozlangan bo‘lib u ochiq xolatda turgan LV – 3035 sath klapanini yopadi.
Oqim sarfini nazorat qilish uchun bunkerning chiqishida SPV – 355 shiber to‘sgich o‘rnatilgan.
Bug‘ning 50%i granulalarni qizdiradi va suv xoliga o‘tadi (kondensatlanadi), qolgan 50% granulalardan diffuziyalanadi chiqqan uglevodorodni bug‘latadi va ularni YES – 2301 erituvchi bug‘larining/kondensatori orqali FA – 2318 dekantatorga olib o‘tadi.
Bug‘ bilan ishlov berishdan keyin granulalar o‘z og‘irlik kuchi ta’sirida kolonnadan chiqariladi. Haydash tizimida polimer granulalarining belgilangan ma’lum sathini ushlab turish oqim LV – 23035 sath klapani bilan rostlanadi. LC – 23035 sath nazoratchisiga signal LIT – 23035 radar turidagi sath o‘lchagichdan keladi.
LV – 23035 klapanidan chiqishda mahsulot YeV – 2301 A/V dan R = 150 – 350 kRa bosim, T = 30 – 45oS harorat 10 – 32 t/h sarf bilan kelayotgan suv bilan 1:1 nisbatda aralashadi va GD – 2306 markazdan qochma tur tipidagi quritgichga tashiladi.
Normal ish rejimida ushlab qolish bunkeri bo‘sh bo‘lishi kerak. Markazdan qochma turidagi quritgichning FH – 2301x rotatsion ta’minlovchisi pnevmotransport yo‘liga granulalar tashiydi. Pnevmotransport yo‘li bo‘yicha granulalar FE – 2301, FE – 2302, FE – 2303, FE – 2304 idishlarga tashiladi.
Pnevmotransport uchun YeA – 2327x issiqalmashgichda sovitilib, SFD – 333 filtrida tozalangan atmosfera havosi ishlatiladi. Havo GB – 2303x havo xaydovchi yordamida beriladi. GB – 2303x boshqaruv pultidagi MS – 23201 xolat o‘zgartirgich bilan ishga tushirilishi va to‘xtalishi mumkin.
Dvigatelning iste’mol qilgan tok kuchini ko‘rsatuvchi ampermetr ko‘rsatkichi
P – 23211 indikator yordamida boshqaruv pultida aks etadi. GB – 2303x TANN – 23148 yuqori harorat va RANH – 23147 yuqori bosim signalizatsiyalari bilan jihozlangan. TANN – 23143 yuqori harorat signalizatsiyasi I – 3039x blokirovkani faollashtiradi va GB – 2302x ni to‘xtatadi. RANN - 23147 yuqori bosim signalizatsiya esa FH – 2301x rotatsion ta’minlovchini va GB – 302x havo xaydovchini to‘xtatadi. GB – 2303 havo xaydagichdan chiqayotgan havo EA – 2327 suvli issiqalmashgichda sovitiladi. Kompressordan chiqishda o‘rnatilgan R = 85 kRa bosimga mo‘ljallangan PSV – 351 himoya klapani jihozni himoya qiladi. Issiqalmashgichdan keyingi yo‘l TIT – 23752 yuqori harorat signalizatsiyasi bilan jihozlangan bo‘lib, I – 3039 blokirovkani faollashtiradi va TI – 23752 yordamida ko‘rsatkichlarni boshqaruv pultiga uzatadi. Qandaydir sababga ko‘ra GB – 2305 havo xaydagich to‘xtab qolsa havo berish yo‘li HV – 23206 uzuvchi klapan bilan bloklanadi. Bunda ushlab qolish bunkeridan keluvchi granulalar tashishni to‘xtatmaslik uchun FE – 2304 aralashtirgichning GB – 2307 kompressoridan kelayotgan havo berish yo‘lidagi HV – 23209 uzuvchi klapan ochiladi. Tashish yo‘lidan S – 2310x namuna oluvchi yordamida avtomatik ravishda namuna olinadi.
|
| |