Shamollatishning oxirgi bosqichi

12.7.1.2. Shamollatishning oxirgi bosqichi.
Chiqarilayotgan gazlarining harorati ustunga kiruvchi havo harorati bilan bir xil darajaga yetganda (shudring nuqtasi manfiy 65 ° C bo'lishi kerak), tozalash tugallangan deb hisoblanadi.
12.7.1.3. Sovutgichga keluvchi qurilmaning tozalash chizmasi.
1.3.1 Pastki ustunlar tizimini shamollatish
Yopiq holatga bo‘lishi kerak: 611LV08001, 611HV08003, 611HV08004, 611HV10003, 611LV10001, 611LV10002, so‘ngra ochiq holatda bo‘lishi kerak: 611HV0600 va pastki ustundagi bosimni 0,47 MPa oralig‘ida nazorat qiling, V08007, V08007, V08007 oching va pastki kolonna tizimini shamollating.
1.3.2 Yuqori kolonna tizimini shamollating.
Avvaliga 611LV08001, 611HV08003, 611HV08004 ni havo yo'nalishi bo'yicha yuqori ustunga qarab ochishingiz kerak, 611HV08006 yoqing, V08002, V08003, V08004, V08005, V06001, 611НV08005, 611РV09003, 611РV09004, V09003, V09004 oching, yuqori koponnani shamollating, V09001, V09002, 611LV09001, 611LV09002 oching, 611РV09003, 611РV09004 yoping, suyuq kislorod kelishiga nasos tizimini shamollating; 611LV08007, V14001 oching, suyuq kislorod rezervuari quvurlarini shamollating.
1.3.3 Xom argon ustunini shamollatish.
611FV10005 yoping, 611FV10005 oching, 611LV10008, 611PV10009, V10001, V10006, V10008, V10009, V10010 xom argon ustunini shamollating.
1.3.4 Tozalangan argon ustunini shamollatish.
611FV10005, V10001, V10006, V10008, V10009, V10010, 611FV10004, V10003, V10005, V10011, V10005 V10012, V10013 klapanlarni yoping, xom argon ustunini shamollating
12.7.1.4. Birlamchi sovuq sinovni bajarish ketma-ketligi.
1.4.1 C611001 havo kompressorini ishga tushirish.
Xom havo kompressorini ishga tushirishdan oldin pos. C611001 quyidagi tartibda tayyorlanishi kerak:
a) Havoni oldindan sovutish tizimini ishga tushirish.
b) b) Molekulyar sitoni tozalash tizimini ishga tushirish uchun shart-sharoitlarni tayyorlash va adsorberni normal ishga tushirish kerak.
c) V05008 havo ajratish moslamasining havo etkazib berish havo klapanini oching, V05010, V05011 klapanini oching, 0,45 MPa ichida 611PIA05003 ga muvofiq bosim qiymatini o'rnating.
2) Molekulyar sitoni tozalash vositasini ketma-ket ishga tushirish.
3) Havo filtrini ishga tushirishni boshqarish tizimini tayyorlang.
4) Havo kompressorini ishga tushiring. C611001
1.4.2 Dastlabki sovutish tizimini ishga tushirish.
Dastlabki sovutish tizimini yuvish havo kompressorini ishga tushirishdan oldin bajarilishi kerak.
Havo kompressorini ishga tushirgandan so'ng, suv sovutish ustunidagi bosimni oshiring. T611001, faqat bu holatda oldindan sovutish tizimini ishga tushirish mumkin.
1) Oldindan sovutish tizimini ishga tushirishdan oldin tayyorgarlik ishlari.
a) Havoni oldindan sovutish tizimining barcha o'lchash asboblarini ulash kerak, bosim o'lchagichlari va daraja o'lchagichlarning barcha klapanlari ochilishi kerak.
b) Oldindan sovutish tizimining o'lchagichlarini, shuningdek, elektr nazorat qilish tizimini tekshirish kerak.
c) Suvni sovitishdagi С611005 qurilmasining barcha to‘suvchi klapanlarining kirish/chiqish yo‘llari yopiq holda bo‘lishi shart, sovutish moslamasining V02022 suvni aylanib o'tish klapani yopiq bo'lishi kerak.
d) havo kompressor tizimining normal ishlashini tekshirish kerak, sekinlik bilan Т611001 и D611001А (yoki D611001В) bosimini oshiring, 611PISA02002>0,4 MPa monitoringini yuriting , tizimning barqaror holatini saqlang
e) T611002 suv sovutish minorasi tekshirilishi kerak, suv sovutish minorasining chiqarish klapanlari yopiq bo'lishi kerak.
f) 611LICSA02002 normal ishlashi uchun, suv sovutish minorasining pastki qismidagi suyuqlik sathi yetarli ekanligini tekshirish kerak. Klapan 611LV02004, aylanib o‘tuvchi klapan V02030 yopiq bo'lishi kerak, V02028, V020029 kirish va chiqish klapanlari to'liq ochiq bo'lishi kerak. 611LICA02001 ga muvofiq T611001 havo sovutish ustunining pastki qismidagi suyuqlik darajasining etarliligini tasdiqlash kerak. Valf 611KV02001, aylanib o‘tuvchi klapan V02015 yopiq, V02013, V02014 kirish va chiqish klapanlari to'liq ochiq bo'lishi kerak.
g) P611001A, P611001B sovutish suvi nasosini ishga tushiring, o‘tkazuvchi V02004, V02005 kirish klapanlarini, shuningdek V02052, V02053, V02050, V02051 bug 'yo'llarining kirish-chiqish klapanlarini oching, tugallangandan so'ng barcha yo'naltiruvchi klapanlarni yoping.
h) P611002A, P611002B sovutilgan suv nasosini ishga tushiring, V02016, V02017 kirish klapanlarini va V02042, V02043, V0204, V02045 bug 'kirish va chiqish klapanlarini oching, tugallangach, barcha yo'naltiruvchi klapanlarni yoping.
i) Elektr ta'minoti uchun elektr zanjirining holatini aniqlash uchun elektr xizmat ko'rsatuvchi elektrchi bilan bog'laning.
Tozalash moslamasining barcha klapanlari to'liq yopilganligini tekshirish kerak.
C611001 havo kompressorining antipompaj klapanini asta-sekin sozlash, chiqish bosimini kamida 0,4 MPa ushlab turish kerak.
611LV02004 avtomatik rejimda ishga tushiring, suyuqlik darajasini 1000 mm sozlang.
P611001A yoki P611001B sovutish suvi nasosini yoqing, FV02002 klapanini oching. 611FICA02001 regulyatori bilan avtomatik oqim nazoratini 240 t/soat ga o'rnating.
T611002 suv sovutish minorasining pastki qismidagi suyuqlik darajasi barqarorlashgandan so'ng, P611002A yoki P611002B sovutilgan suv nasosini ishga tushiring, FV02003 klapanini oching. Regulyator 611FICA02002 55 t/soat avtomatik oqim nazoratini o'rnatdi.
T611002 suv sovutish minorasiga havo etkazib berilganda V02003 klapanining ochilish darajasini nazorat qilish, shu bilan birga havo kompressorining chiqishidagi bosimni sozlash, barqaror ishlashni ta'minlash kerak.
Xom havo kompressor blokining bosimini kerakli nominal bosimga yetguncha sozlang, barqarorlashtirgandan so'ng 611PISA02002 ni ulang.
Dastlabki sovutish tizimining barqaror ishlashiga erishgandan so'ng, suv sovutish moslamasini ishga tushirish kerak.
|