93 Kompensatsiyalanuvchi reaktiv quvvaining miqdorini aniqlash

|
93 Kompensatsiyalanuvchi reaktiv quvvaining miqdorini aniqlash
|
bet | 1/2 | Sana | 17.02.2024 | Hajmi | 25,59 Kb. | | #158096 |
93
Kompensatsiyalanuvchi reaktiv quvvaining miqdorini aniqlash.
Reaktiv quvvat - sig'imli va induktiv komponentlarga ega bo'lgan yukdagi elektromagnit jarayonlarga sarflangan umumiy quvvatning bir qismi. U foydali ishlarni bajarmaydi, o'tkazgichlarning qo'shimcha isishiga olib keladi va kuchaygan energiya manbasidan foydalanishni talab qiladi.
Oddiy ish sharoitida, rejimi elektromagnit maydonlarning doimiy paydo bo'lishi bilan birga bo'lgan elektr energiyasining barcha iste'molchilari (elektr dvigatellari, payvandlash uskunalari, lyuminestsent lampalar va boshqalar) tarmoqni umumiy quvvat iste'molining faol va reaktiv komponentlari bilan yuklaydi. Quvvatning ushbu reaktiv komponenti (bundan buyon matnda reaktiv quvvat deb yuritiladi) muhim indüktanslarni o'z ichiga olgan uskunalarning ishlashi uchun zarurdir va ayni paytda tarmoqqa kiruvchi qo'shimcha yuk sifatida qaralishi mumkin.
Aniqlik va sodir bo'layotgan jarayonlarni yaxshiroq tushunish uchun reaktiv quvvat haqidagi videoni tomosha qilishingizni tavsiya qilamiz:
Reaktiv quvvatni sezilarli darajada iste'mol qilish bilan tarmoqdagi kuchlanish pasayadi. Faol quvvatda etishmayotgan quvvat tizimlarida kuchlanish darajasi odatda nominaldan past bo'ladi. Balansni to'ldirish uchun etarli bo'lmagan faol quvvat ortiqcha ishlab chiqarilgan quvvatga ega bo'lgan qo'shni energiya tizimlaridan bunday tizimlarga o'tkaziladi. Odatda, energiya tizimlari faol quvvatda va reaktiv quvvatda etishmaydi. Shu bilan birga, etishmayotgan reaktiv quvvatni qo'shni energiya tizimlaridan o'tkazish emas, balki uni berilgan energiya tizimida o'rnatilgan kompensatsion qurilmalarda ishlab chiqarish samaraliroqdir. Faol quvvatdan farqli o'laroq, reaktiv quvvat nafaqat generatorlar, balki kompensatsion qurilmalar - kondansatörler, sinxron kompensatorlar yoki elektr tarmog'ining podstansiyalarida o'rnatilishi mumkin bo'lgan statik reaktiv quvvat manbalari tomonidan ham ishlab chiqarilishi mumkin.
Hozirgi vaqtda reaktiv quvvat kompensatsiyasi energiyani tejash va elektr tarmog'idagi yuklarni kamaytirish masalasini hal qilishda muhim omil hisoblanadi. Mahalliy va yetakchi xorijiy ekspertlarning hisob-kitoblariga ko‘ra, ishlab chiqarish tannarxida energiya resurslari, xususan, elektr energiyasi salmog‘i salmoqli miqdorni egallaydi. Bu korxonaning energiya iste'molini tahlil qilish va tekshirishga, metodologiyani ishlab chiqishga va reaktiv quvvatni qoplash vositalarini izlashga jiddiy yondashish uchun etarlicha kuchli dalil.
Reaktiv quvvat kompensatsiyasi vositalari
Elektr iste'molchilari tomonidan yaratilgan induktiv reaktiv yukni aniq o'lchamdagi kondansatkichni ulash orqali sig'imli yuk bilan bartaraf etish mumkin. Bu tarmoqdan iste'mol qilinadigan reaktiv quvvatni kamaytiradi va quvvat omilini tuzatish yoki reaktiv quvvat kompensatsiyasi deb ataladi.
Kondensator birliklarini reaktiv quvvatni qoplash vositasi sifatida ishlatishning afzalliklari
faol quvvatning past o'ziga xos yo'qotishlari (zamonaviy past kuchlanishli kosinus kondansatkichlarining o'z yo'qotishlari 1000 VAr uchun 0,5 Vt dan oshmaydi);
aylanadigan qismlar yo'q;
oddiy o'rnatish va ishlatish (poydevor kerak emas);
nisbatan kam kapital qo'yilmalar;
har qanday zarur kompensatsiya quvvatini tanlash imkoniyati;
Elektr tarmog'ining istalgan nuqtasida o'rnatish va ulash imkoniyati;
ish paytida shovqin yo'q;
past operatsion xarajatlar.
Kondensator blokining ulanishiga qarab, quyidagi kompensatsiya turlari mumkin:
Induktiv reaktiv quvvat to'g'ridan-to'g'ri paydo bo'lgan joyda kompensatsiya qilinadigan individual yoki doimiy kompensatsiya, bu ta'minot simlarini tushirishga olib keladi (doimiy yoki nisbatan yuqori quvvat bilan uzluksiz rejimda ishlaydigan individual iste'molchilar uchun - asenkron motorlar, transformatorlar, payvandlash mashinalari). , deşarj lampalari va boshqalar).
Guruh kompensatsiyasi, bunda bir vaqtning o'zida ishlaydigan bir nechta induktiv iste'molchilar uchun individual kompensatsiyaga o'xshash umumiy doimiy kondansatör ulanadi (bir-biriga yaqin joylashgan elektr motorlar uchun, deşarj lampalar guruhlari). Bu erda ta'minot liniyasi ham tushiriladi, lekin faqat individual iste'molchilarga tarqatishdan oldin.
Markazlashtirilgan kompensatsiya, unda ma'lum miqdordagi kondansatörler asosiy yoki guruh taqsimlash kabinasiga ulangan. Bunday kompensatsiya odatda o'zgaruvchan yuklarga ega bo'lgan katta elektr tizimlarida qo'llaniladi. Bunday kondansatkichni o'rnatish elektron regulyator tomonidan boshqariladi - tarmoqdan reaktiv quvvat sarfini doimiy ravishda tahlil qiluvchi kontroller. Bunday regulyatorlar kondansatkichlarni yoqadi yoki o'chiradi, ularning yordami bilan umumiy yukning bir lahzali reaktiv quvvati qoplanadi va shu bilan tarmoqdan iste'mol qilinadigan umumiy quvvat kamayadi.
Guruh kompensatsiyasi
Shaxsiy kompensatsiya
Markazlashtirilgan kompensatsiya
Reaktiv quvvat kompensatsiyasini o'rnatish ma'lum miqdordagi kondansatör shoxlaridan iborat bo'lib, ularning qurilishi va bosqichlarida har bir o'ziga xos elektr tarmog'i va uning reaktiv quvvat iste'molchilarining xususiyatlariga qarab tanlanadi.
Eng keng tarqalgan tarmoqlar 5 kvar, 7,5 kvar, 10 kvar, 12,5 kvar, 20 kvar, 25 kvar, 30 kvar, 50 kvar. Kattaroq kommutatsiya bosqichlari, masalan, 100 kVAr yoki undan ham ko'proq, bir nechta kichik filiallarni ulash orqali erishiladi. Shunday qilib, kommutatsiya oqimlari tomonidan yaratilgan tarmoqdagi yuk kamayadi va natijada paydo bo'ladigan shovqin (masalan, oqim impulslari) kamayadi. Agar tarmoqdagi kuchlanish yuqori harmoniklarning katta qismini o'z ichiga olsa, u holda kondansatörler odatda choklar (filtr davri reaktorlari) bilan himoyalangan.
Avtomatik reaktiv quvvat kompensatsiyasi birliklaridan foydalanish bir qator muammolarni hal qilishga imkon beradi:
quvvat transformatorlariga yukni kamaytirish (reaktiv quvvat sarfini kamaytirish bilan umumiy quvvat sarfi kamayadi);
kichikroq kesimli kabel orqali yukni quvvat bilan ta'minlash (izolyatsiyaning haddan tashqari qizib ketishining oldini olish);
quvvat transformatorlari va ta'minot kabellarining qisman oqim tushirilishi tufayli qo'shimcha yukni ulang;
uzoq iste'molchilarga (suv olish quduqlari, elektr tog'-kon ekskavatorlari, qurilish maydonchalari va boshqalar) elektr ta'minoti liniyalarida kuchlanishning chuqur pasayishiga yo'l qo'ymaslik imkonini beradi;
avtonom dizel generatorlari (kema elektr qurilmalari, geologik partiyalar, qurilish maydonchalari, qidiruv burg'ulash qurilmalari va boshqalar uchun elektr ta'minoti) quvvatidan maksimal darajada foydalanish;
dvigatelni ishga tushirish va ishlatishni osonlashtirish (individual kompensatsiya bilan);
kompensatsiyalangan tarmoqdagi yukning reaktiv quvvatining o'zgarishi avtomatik ravishda nazorat qilinadi va belgilangan qiymatga muvofiq quvvat omili - cosph qiymati o'rnatiladi;
tarmoqqa reaktiv quvvat ishlab chiqarish yo'q qilinadi;
tarmoqdagi haddan tashqari kuchlanishning paydo bo'lishi istisno qilinadi, chunki ortiqcha kompensatsiya yo'q, bu tartibga solinmagan kondansatör bloklaridan foydalanganda mumkin;
kompensatsiyalangan tarmoqning barcha asosiy parametrlari vizual tarzda nazorat qilinadi;
Kompensatsiya qurilmalari metall shkaflarda joylashgan alohida quvvat kompensatsiyasi modullaridan ishlab chiqariladi, ularning dizayni bir xil o'rnatish elementlarining almashinishini ta'minlaydi. Reaktiv quvvat kompensatsiya bloklarini yig'ish va qadoqlash ishlab chiqaruvchida va ularning joylashgan joyida - faqat kompensatsiyalangan elektr ta'minoti tarmog'iga o'rnatish va ulash amalga oshiriladi.
100 kVAr gacha bo'lgan reaktiv quvvat kompensatsiyasi birliklari odatda devorga o'rnatilgan versiyada ishlab chiqariladi.
Kompensatsiya o'rnatishlarni tarqatish kengashi yaqinida joylashtirish yaxshidir, chunki bu holda ularning elektr tarmog'iga ulanishi soddalashtirilgan. Agar PUE talablari bajarilsa, to'liq reaktiv quvvat kompensatsiya birliklari to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish binolariga o'rnatilishi mumkin.
Oddiy ish sharoitida, ishlashi magnit maydonlarning doimiy paydo bo'lishi va yo'qolishi bilan birga bo'lgan barcha elektr iste'molchilari (masalan, induksion motorlar, payvandlash uskunalari, yoy chiroqlari va lyuminestsent lampalar) tarmoqdan nafaqat faol, balki induktiv reaktiv quvvatni ham oladi. (kvar). Ushbu reaktiv quvvat uskunaning mukammal ishlashi uchun zarur va ayni paytda tarmoqqa kiruvchi qo'shimcha yuk sifatida qaralishi mumkin. Iste'molchi quvvat omili COS F iste'mol qilinadigan faol quvvatning tarmoqdan haqiqatda olingan ko'rinadigan quvvatga nisbati sifatida aniqlanadi (kVt dan kVA). COS F qiymati birlikka qanchalik yaqin bo'lsa, tarmoqdan olingan reaktiv quvvatning ulushi shunchalik kichik bo'ladi.
Misol: cosph = 1 bilan, 400 V AC tarmog'ida 500 kVtni uzatish uchun 722 A oqim talab qilinadi.
Cosph=0,6 koeffitsienti bilan bir xil faol quvvatni uzatish uchun joriy qiymat 1203 A ga oshadi. Shunday qilib, faol quvvat yo'qotishlari moliyaviy yo'qotishlar bilan katta qiymatlarga yetishi mumkin.
Shunga ko'ra, tarmoqning barcha elektr jihozlari, energiyani uzatish va taqsimlash (kuch transformatorlari, kabellar, avtobuslar, himoya kommutatsiya qurilmalari) yuqori yuklarga mo'ljallangan bo'lishi kerak. Bundan tashqari, og'ir yuklar natijasida ushbu uskunaning ishlash muddati sezilarli darajada qisqarishi mumkin.
Kam quvvat faktorli tizimlarda standartga javob beradigan energiya uzatish talab qilinadi
iste'molchi va generator tomonida xarajatlarning sezilarli darajada oshishi.
Cosph ning pasayishi va shuning uchun oqimning oshishi bilan AC tarmog'idagi yo'qotishlar ortadi
kvadratik nisbatdagi oqim. Iste'molchi uchun moliyaviy yo'qotishlar kelib chiqadi.
Xarajatlarni oshiradigan yana bir omil - bu umumiy oqimning oshishi tufayli kabellar va boshqa kommutatorlar, transformatorlar va generatorlarda issiqlik yo'qotilishi. Masalan, yuqoridagi holatimizni olaylik: cosph = 1 bilan yo'qotish quvvati 10 kVt ga teng. cosph = 0,6 da u 180% ga oshadi va allaqachon 28 kVtni tashkil qiladi.
Yuqoridagilar elektr ta'minoti kompaniyalari iste'molchilarni kamaytirishni talab qilishining asosiy sababidir
tarmoqdagi reaktiv quvvatning ulushi. Amalda, quvvat koeffitsienti past bo'lgan iste'molchilar reaktiv quvvatni iste'mol qilish va ishlab chiqarish uchun energiya ta'minoti kompaniyasidan maxsus tariflarni olishlari mumkin.
yaxshilangan quvvat omili bilan iste'molchi umumiy energiya xarajatlarini kamaytirishi mumkin.
Reaktiv yukni kamaytirish energiya ishlab chiqaruvchisiga qo'shimcha iste'molchilarni bir xil umumiy quvvatga ega foydali yuk bilan ta'minlash imkonini beradi.
|
| |