To'g'ridan-to'g'ri suv harorati avtomatik nazorat qilish va nazorat qilish tizimi

|
To'g'ridan-to'g'ri suv harorati avtomatik nazorat qilish va nazorat qilish tizimi
|
bet | 5/5 | Sana | 13.12.2023 | Hajmi | 26,97 Kb. | | #117756 |
Bog'liq Isitish inshootlarini avtomatlashtirish Reja-fayllar.org4 To'g'ridan-to'g'ri suv harorati avtomatik nazorat qilish va nazorat qilish tizimi
Shakl. 6.1. Sar va sak to'g'ridan-to'g'ri suv harorati
1-1 platinaviy TSP-1088 gr 100p qarshilik termostatni;
1-2 qurilma ro'yxatdan o'tish disk-250-1231;
1-3-29.2.22 milodiy impuls chiqishi bilan kontaktni nazorat qiluvchi qurilma;
1-4 termostatni qarshilik mis TSM-1088 g 50N;
1-5 PS 29.0.12 ning puls chiqishi bilan aloqa qilishni tartibga soluvchi qurilma;
1-6 quvvat kuchaytirgichi uch tomonlama u29. 3.P;
1-7 mexanizm ijro etuvchi elektr bir martalik MeO-40/10-0,25;
1-8 burilish va sozlash valfi PR3-150;
Egaligingizni tasdiqlang qo'shimcha imkoniyatlar uchun;
1-10 qurilma ro'yxatdan o'tgan disk 250-1231;
1-11 termoelektr qarshilik mis TSM-1088 gr. 50N.
1-12 qurilma ro'yxatdan o'tish disk 250-1231.
Agar kollektordagi suv harorati oshsa, TSP - 1088 (pos. 1-1). Bu disk 250-1231 (pos. 1-2), undan yagona shahar signali asosiy PC 29.2.22 regulyatoriga (pos. 1-3).
Asosiy regulyatordan signal RS29.0.12 tipidagi yoqilg'i regulyatoriga o'tadi (pos. 1-5). PI-tartibga solish qonuniga muvofiq nazorat signalini hosil qiladi. Ushbu signal 129.3 amp bilan kuchaytiriladi.M (poz. 1-6) va ijro etuvchi mexanizmi turi MeO-40 / 10-0,25 oziklanadi, qaysi aylanish va nazorat valfi prz-150 o'girsa va u yoqilg'i ta'minotini kamaytiradi.
Agar tashqi havo harorati oshsa, TSM - 1088 (pos. 1-4). Undan signal RS29.1.22 regulyatoriga o'tadi (poz. 1-3) va undan signal RS 29.0.12 regulyatoriga (poz 1-5) o'tadi. PI-tartibga solish qonuniga muvofiq nazorat signalini hosil qiladi. Bu signal kuchaytirgich u29. 3M (pos. 1-6) va ijro mexanizmi turi MeO-40 / 10-0,25 (pos. 1-7), bu prz-150 (pos. 1-8).
Agar to'g'ridan-to'g'ri suv harorati oshsa, TSP - 1088 (pos. 1-9). Bu disk-250-1231 (pos. 1-10) va undan yagona shahar signali RS29.0.12 regulyatoriga (pos. 1-5). PI-tartibga solish qonuniga muvofiq nazorat signalini hosil qiladi. Bu signal kuchaytirgich u29. 3M (pos. 1-6) va prz-40 (poz.10) burilish va nazorat valfi o'rnini o'zgartirib, yoqilg'i ta'minotini kamaytiradi ijro etuvchi mexanizmi turi MeO-0,25 / 150, oziklanadi. 1-8).
Teskari suv harorati oshdi bo'lsa, qarshilik termostatni turi TSM - 1088 (pos. 1-11). Bu disk 250-1231 (pos. 1-12) va undan oqim signali RS29.0.12 regulyatoriga (pos.1-5). PI-tartibga solish qonuniga muvofiq nazorat signalini hosil qiladi. Bu signal kuchaytirgich u29. 3M (pos. 1-6) va ijro mexanizmi turi Me0-40 / 10-0,25 (pos. 1-7), bu prz-150 (pos. 1-8). Oziqlantiruvchi suv harorati signal beradi.
Adabiyotlar:
Адабашьян А.И. Монтаж контрольно-измерительных приборов и аппаратуры автоматического регулирования. М.: Стройиздат. 1969. 358 с.
Герасимов С.Г. Автоматическое регулирование котельных установок. М.: Госэнергоиздат, 1950, 424 с.
Голубятников В.А., Шувалов В.В. Автоматизация производственных процессов и АСУП в химической промышленности. М.Химия, 1978. 376 с.
Ицкович А.М. Котельные установки. М.: Нашиц, 1958, 226 с.
Казьмин П.М. Монтаж, наладка и эксплуатация автоматических устройств химических производств. М.: Химия, 1979, 296 с.
Ктоев А.С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие. М.: Энергоиздат, 1990, 464 с.
Купалов М.В. Технические измерения и приборы для химических производств. М.: Машиностроение, 1966.
Лохматов В.М. Автоматизация промышленных котельных. Л.: Энергия, 1970, 208 с.
Монтаж средств измерений и автоматизации. Под ред. Ктоева А.С. М.: Энергоиздат, 1988, 488 с.
Мурин Т.А. Теплотехнические измерения. М.: Энергия, 1979. 423 с.
http://fayllar.org
|
| |