Sinxron generatorlarning turlari. Qo‘ZG‘atish tizimi, sovitish tizimi. Reja

|
Sinxron generatorlarning turlari. Qo‘ZG‘atish tizimi, sovitish tizimi. Reja
|
bet | 1/5 | Sana | 18.05.2024 | Hajmi | 320,23 Kb. | | #241216 |
Bog'liq Sinxron generatorlarning turlari. Qo‘ZG‘atish tizimi, sovitish t
SINXRON GENERATORLARNING TURLARI. QO‘ZG‘ATISH TIZIMI, SOVITISH TIZIMI.
Reja:
Generatorlar haqida.
Sinxron generatorlarning tuzulishi.
Sinxron generatorlarning ishlash prinsipi.
Sinxron generatorlarning afzalligi va kamchiliklari.
Oʻzgaruvchan tok generatori — aylanma harakatining mexanik energiyasini oʻzgaruvchan tok elektr energiyasiga aylantiruvchi mashina. Bular sinxron va asinxron turlari boʻladi. Asinxron generatorlar kam (asosan, alohida elektr bilan taʼminlash tizimlarida) ishlatiladi; 20-asr 70-yillaridan boshlab amalda sinxron generatorlyar ishlatilmoqda. Uch fazali Oʻzgaruvchan tok generatori eng koʻp tarqalgan. Kuchli Oʻzgaruvchan tok generatori elektr stansiyalarga oʻrnatiladi. Quvvati uncha katta boʻlmaganlari avtonom energiya bilan taʼminlash tizimlarida, chastota oʻzgartirgichlarda ishlatiladi, mexanik energiyani oʻzgaruvchan tok elektr energiyasiga (generator) yoki oʻzgaruvchan elektr tok energiyasini mexanik energiyaga (dvigatel) hamda oʻzgaruvchan tok elektr energiyasini boshqa kuchlanishli yoki boshqa chastotali elektr energiyasiga aylantiruvchi elektr mashina (oʻzgartirgich). Oʻzgaruvchan tok generatorim. asinxron elektr mashina va sinxron mashinaga (qarang Sinxron generator) boʻlinadi.
Sinxron generator
Sinxron generator tuzulishi.
Elektr mashinasi quyidagilardan iborat:
1. Stator.
2. Rotor.
3. Jenerni saralash.
4. Hozirgi aralash kompleks tizimlari.
5. Statorning sarg'ish tugmasi.
6. Oqim rektifikatorini payvandlash.
7. Kabellar.
8. Payvandlash apparati.
9. Rotorni o'rash.
10. Sozlanishi oqim manbai (doimiy).
Sinxron jeneratör modlarda qo'llaniladi: oqim generatori 50 Hazrati, sinxronlash generatorini payvandlash, chastotani yuqori bo'lgan qurilma. Ixtiro universal amaliyotning ixcham elektr agregatlarini yaratishga imkon beradi. Sinxron jeneratör uskunani markazlashtirilgan elektr tarmoqlari bo'lmagan joylarda boshqaradi. U aholi punktlaridan uzoqda joylashgan fermer xo'jaliklarida foydalanish mumkin.
Sinxron jeneratörning xususiyatlari yangi iste'mol qobiliyatlari bilan elektr generatorini yaratishga mo'ljallangan. Bu shuni anglatadiki, ushbu ixtironi amalga oshirishda bir xil qurilma 50 Gts yoki undan ortiq kuch manbai sifatida ishlatilishi mumkin, va boshq manbai uchun rektifikatsiya qilingan oqim yetkazib beruvchi sifatida u ish maydonining tikanadigan oqimining tashqi xarakteristikasi bilan jihozlangan. Shu bilan birga, to'g'ridan-to'g'ri oqimning uch sargovchi kollektor payvandlash moslamasidan kam bo'lmagan payvandlash xususiyatlari ta'minlanadi.
Sinxron generatorlarning tavsifi Avtonom yuklanishda ishlovchi sinxron generatorning asosiy tavsifi salt yurish, tashqi, rostlama va qisqa tutashuv tavsifi hisoblanadi. Salt yurishning tavsifi boshlang’ich to’g’ridan to’g’ri qism OA ga ega, qachonki, magnitli zanjir to’yingan bo’lmasa. Mashina o’z yaqinidagi nominal miqdordagi EYUK dan to’yinadi. XXX cho’qur to’yinishda yana chiziqliga aylanadi. XXX bo’yicha yakor cho’lg’ami va qo’zg’atish cho’lg’ami oralig’ida o’zaro induktivlikni aniqlash mumkin. O’zaro induktivlik to’yingan va to’yinmagan miqdorga ega va EYUK ning qo’zg’atish tokiga bo’lgan munosabati kabi aniqlanishi mumkin.
2-rasm.
2-rasm. Sinxron generatorning salt yurish tavsifi. Tajriba usuli bilan salt yurish tavsifi aylanishning doimiy nominal chastotasida If o’zgarishida va uzilgan yakor cho’lg’ami (Ia=0). Salt yurishning tavsifini tadqiq qilishda dastlab ko’tariluvchi tarmoqni keyin esa If kamayishida pasayuvchini qurishadi. Hisoblashda o’rta egri chiziqdan foydalaniladi. Sinxron mashinalarda gisterezis (kechikish) o’z o’rniga ega bo’lib, bunda rotorning magnitsizlanishi tufayli va rotor po’lati bo’yicha o’zgarmas qo’zg’alish oqimi qisqa tutashadi. Sinxron generatorning tashqi tavsifi U=f(Ia) ua bog’liqligi bilan aytilib, n= const holatida cos =const, o’zgarmas tokda qo’zg’atishni olib tashlash Il= const 2-rasmda sinxron generatorning bir nisbiy bo’lgan R aktiv, L induktiv va S sig’im Yuklamadagi tashqi tavsifi ko’rsatilgan. Mashinaning ichki qarshiligi va za=ra+ixqa yakorning ko’ndalang reaksiyasi ta’siri oqibatida aktiv Yuklanish Yuklanish Ia tokining oshishi bilan generatorning chiqish kuchlanish kamayadi. Induktiv yuklamada kuchli magnitsizlantirish harakatida yakorning bo’ylama reaksiyasining tashqi tavsifi toza induktiv yuklanishda aktiv yuklanishda tashqi tavsifiga nisbatan past bo’ladi. Sig’imli yuklanishda magnitsizlantirilgan yakorning reaksiyasi generator chiqishidagi kuchlanish yuklanish oshishi bilan u ham oshib boradi.
|
| |