(gepeBO - Mikroprosessorli avtomatika va telemexanika tizimlari

Nazorat savollari:
1. MPS obyekt kontrollyerlarining vazifalarini sanab o ‘ting.
2. SOK qurilmalarining asosiy xususiyatlari nimadan iborat?
3. Aloqa konsentratorining vazifalari nimalardan iborat?
4. OK kontrollyorlari qanday qurilmalar tarkibiga kiradi?
5. Konsentratorli aloqa sirtmog‘i nima maqsadda qo‘llaniladi?
6. Konsentrator qanday maqsadda ishlatiladi?
V BO B. E SSO T IZ IM IN IN G
E L E K T R TA’M IN O T I
5.1 E SSO apparaturasining elektr ta ’m inoti
ESSO tizim ida ta ’m inot fiderlarda yuklam ani alm ashlab
ulashda ham da 220 V ni avariyalik o ‘chirilganda, adashish
va axborotni y o ‘qolib qolishidan
him oyalanish uchun ta-
lab qilingan q u w a td a g i uzluksiz ta ’m inot m anbaini (U B P)
q o ‘llash zarur.
ESSO v a U SIT qabul qiluvchi bloklam ing elektr ta 'm in o -
ti, yerdan izolyatsiya qilingan 220 V o ‘zgaruvchan to k bilan
uzluksiz ta ’m inot m anbayi orqali am alga oshirilishi zarur.
U zluksiz ta ’m inot m anbayi quyidagi talablarga jav o b be-
rishi kerak:
- ta ’m inot kuchlanishini ikki m arta o ‘zgartirish (onlayn
tartibi b o ‘lishi);
- chiqishdagi nom inal quvvatni, batareyadan avariya tar-
tibida ishlaganda, o ‘chgunicha 10 m inutdan kam b o ‘lm agan
vaqt oralig‘ida ushlab turishi kerak;
- ta ’m inot kuchlanishini chiqishdagi signal k o ‘rinishi
(form asi - qolipi) sinusoidal b o ‘lishi zam r;
- ta ’m inot kuchlanishini chiqishdagi qiym ati 50 Hz, 210
dan 230 V gacha b o ‘lishi kerak.
54
www.ziyouz.com kutubxonasi
U zluksiz ta ’m inot
m anbayi turi, tem ir y o ‘l transport
tarm o g ‘ida q o 'lla sh uchun qabul qilingan har bir konkret
(m uayyan) holat uchun ekspluatatsiya sharoitlarini hisobga
olgan holda tanlanadi.
U zluksiz ta ’m inot
m anbayi nom inal q u w a ti, ham m a hi-
sob punktlari va qabul qilish bloklarining y ig ‘indisi va 50%
zahira quvvatni hisobga olib aniqlanadi.
Yo‘lda o ‘m atish uchun qurilgan uzluksiz ta ’m inot qu-
rilm alarini, q u w a tin i oshim vchi «M EG A LIN E» seriyalik
(ijrochi M eta Sistem ) yoki yuqorida keltirilgan talablarga
binoan o ‘xshash qurilm alam i q o ‘llash ta k lif etiladi.
K atta b o 'lm ag an uchastkalam i
ESSO apparaturasi bilan
jihozlashda, (pereezd yoki yarim avtom atikada peregon)
«HF A lly 800» seriyalik (ijrochi M eta Sistem ) quvvati 800
VA., uzluksiz ta ’m inot qurilm alaridan foydalanishga m xsat
etiladi.
UBP ta ’m inot sim larini ulash, q o ‘shim cha izolyatsiyalov-
chi transform atorlar orqali am alga oshirilishi kerak. Trans-
form ator quvvati, ESSO ning hisoblangan iste’m ol q u w a ti-
ga m os boTishi kerak. Iste’m ol q u w a t qiym ati 300 V A gacha
boTganda, PO B S-3M P turdagi transform ator relelik xonada
joylashtirilgan E SSO apparaturasi uchun
v a SM B ning rele-
lik shkafida joylashtirilgan ESSO apparaturasi uchun PO B S-
3G transform atori qoTlaniladi. Iste’m ol q u w a t qiym ati 300
VA dan oshiq boTganda, O SM -1,0 yoki O SM -4,0 turidagi
kuchli transform atorlar qoTlash tavsiya etiladi. Izolyatsi-
y a qiluvchi transform atorlar SM B stativlarining shtepselsiz
o ‘m atiladigan asboblar tokchalarida jo ylashtirilishi m um -
kin.
T ransform atom ing ikkilam chi (g ‘altagiga) chulg‘am
zanjiriga q o ‘shim cha saqlagich o ‘m atilm aydi,
chunki U B P
o ‘zining nom inaliga m os shaxsiy saqlagichga ega.
UBP ning kirish zanjirlari ta ’m inot panelida o ‘m atil-
gan kuchli transform ator chiqishlariga (P X l-O X l zanjiri)
55
www.ziyouz.com kutubxonasi
saqlagich orqali ulanadi. Shuni ta ’kidlash zarurki, boshqa
sxem alarda ishlatiluvchi v a saqlagich nom inali m os b o ‘lm a-
gan 220 V ta ’m inot shinalariga. U B P ning chiqish zanjirlar-
ini ulash ruxsat etilm aydi.
UBP v a qabul bloklarini yerga ulash (zazem lenie) h ar b ir
asbob uchun alohida, kesim i 1,5 m m 2 b o ‘lgan o ‘tkazgich bi-
lan elektr m arkazlashtirish posti ichki yerga ulash konturiga
kiritiladi.