O'rnatish, ishga tushirish va texnik xizmat ko'rsatishda yordam

|
O'rnatish, ishga tushirish va texnik xizmat ko'rsatishda yordam
|
bet | 2/2 | Sana | 23.12.2023 | Hajmi | 78,5 Kb. | | #127621 |
Bog'liq Elektr yoritish qurilmalariga texnik xizmat ko\'rsatish O'rnatish, ishga tushirish va texnik xizmat ko'rsatishda yordam
Kompaniyamiz yoritish tizimlari uchun uskunalar ishlab chiqarish va sotish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, biz bir qator boshqa xizmatlarni taqdim etamiz:
qurilmalarni o'rnatish (shu jumladan keng profilli LED lampalar);
tarmoq ishlashini tashkil etish va barcha parametrlarni sozlash;
texnik diagnostika va nosozliklarni tezkor bartaraf etish;
xonada va ob'ektda o'rnatilgan tizimlar va boshqa elektr qurilmalarga texnik xizmat ko'rsatish.
Vazifalarni amalga oshirish uchun bizning ixtiyorimizda o'z ishlanmalarimiz katalogi va yuqori sifatli import qilinadigan uskunalarning keng ro'yxati mavjud. Bular bardoshli, samarali va tejamkor LED-lampalar, shuningdek, tegishli mahsulotlar. Tajribali menejerlarimiz har qanday model yoki namuna bo'yicha to'liq ma'lumot beradi. Shuningdek, ular ma'lum bir xona yoki ob'ekt uchun LED yoritish tizimini yaratish uchun eng yaxshi uskunalar to'plamini maslahat beradilar. O'rnatish va ishga tushirilgandan so'ng, keyingi parvarishlash xizmatlari muhokama qilinishi mumkin.
Biz har bir mijozga foydali hamkorlik formatini taklif qilamiz. Moskva va Moskva viloyati mijozlari ikki turdagi xizmatlardan biridan foydalanishlari mumkin:
ob'ektga malakali usta yoki ta'mirlash guruhini chaqirish;
yorug'lik tizimlarini doimiy ravishda uzoq muddatli ta'mirlash bo'yicha shartnoma tuzish.
Ikkinchi variant tejamkorroq va boshqa bir qator sabablarga ko'ra afzalroqdir. Yoritish tizimlariga kompleks va tizimli texnik xizmat ko'rsatish quyidagilardan iborat:
tarmoqdagi barcha qurilmalarning texnik holatini nazorat qilish;
rejalashtirilgan ishlarni tashkil etish;
avariya sodir bo'lgan joyga mutaxassislarning tashrifi va nosozliklarni tezda bartaraf etish;
diagnostika va profilaktika;
elektr jihozlarining uzoq va ishonchli ishlashi;
hamkorlikning shaffof shartlari va bajarilgan ishlar bo'yicha barcha hujjatlarni taqdim etish;
professional maslahat.
Bu imtiyozlarning qisqacha ro'yxati. Menejer individual hamkorlik rejasini tuzishga yordam beradi. U bilan 8-800-775-16-90 va 8-495-668-70-68 telefonlari orqali bog'lanishingiz mumkin.
Barcha ishlarning kompleks qiymati, shu jumladan:
texnik jihozlash ishlari,
o'rnatilgan uskunalarga texnik xizmat ko'rsatish,
barcha tegishli parametrlarni sozlash,
barcha elektr jihozlariga qisman texnik xizmat ko'rsatish,
montaj ishlari va boshqalar.
Ishlab chiqarish ustaxonalari etarli darajada yoritilmaganda ko'rish yomonlashadi va mehnat unumdorligi pasayadi, mahsulot sifati pasayadi. Shuning uchun sanoat korxonalari uchun SNiP tomonidan nazarda tutilgan minimal yoritish standartlari majburiydir.
Ushbu standartlarga muvofiq yorug'lik qiymatlari ishlab chiqarish xususiyatiga bog'liq va qanchalik yuqori bo'lsa, texnologik jarayonlar va ishlab chiqarish operatsiyalarini bajarishda talab qilinadigan aniqlik shunchalik yuqori bo'ladi. Loyihalash va yoritish bo'yicha hisob-kitoblarni amalga oshirishda yoritish standartlarda talab qilinganidan biroz kattaroq deb hisoblanadi.
Bu chegara ish paytida dastlabki (dizayn) yorug'lik darajasi vaqt o'tishi bilan muqarrar ravishda pasayib ketishi bilan bog'liq. Bu armatura yorug'lik oqimining asta-sekin kamayishi, armatura ifloslanishi va boshqa sabablarga ko'ra sodir bo'ladi. Shu bilan birga, dizayn va hisob-kitoblarda qabul qilingan yorug'lik chegarasi elektr yoritish moslamalarining normal ishlashi uchun etarli: lampalarni, yorug'lik yo'riqnomalarini muntazam tozalash, lampalarni o'z vaqtida almashtirish va hk. Qoniqarsiz ish bilan, qabul qilingan yorug'lik chegarasi yorug'likning pasayishi darajasini qoplay olmaydi va u etarli bo'lmaydi.
Shuni yodda tutish kerak xonaning yoritilishiga devor va shiftlarning rangi va ularning holati katta ta'sir ko'rsatadi. Ochiq ranglarda bo'yash va ifloslanishdan muntazam tozalash zarur yoritish standartlarini ta'minlashga yordam beradi. Yoritish elektr inshootlarini tekshirish chastotasi binolarning tabiatiga, atrof-muhitning holatiga bog'liq va korxonaning bosh energetiki tomonidan belgilanadi. Taxminan tajovuzkor muhitga ega bo'lgan changli xonalar uchun siz har ikki oyda bir marta va normal muhitga ega xonalarda - har to'rt oyda bir marta ishlaydigan yoritishni tekshirishning zarur chastotasini olishingiz mumkin. Favqulodda yoritish moslamalari uchun tekshirish muddati 2 barobarga qisqartiriladi.
Yoritish moslamalarini tekshirish
Elektr yoritish moslamalarini tekshirishda ular elektr simlari, qalqonlar, yoritish moslamalari, o'chirgichlar, kalitlar, rozetkalar va boshqa o'rnatish elementlarining holatini tekshiradilar. Shuningdek, ular o'rnatishda mavjud bo'lgan kontaktlarning ishonchliligini tekshiradilar: bo'shashgan kontaktlarni mahkamlash kerak, kuyganlarni tozalash yoki yangilari bilan almashtirish kerak.
Armaturadagi lampalarni almashtirish
Sanoat korxonalarining ishlab chiqarish sexlarida Chiroqlarni almashtirishning ikki yo'li mavjud: individual va guruh. Shaxsiy usul bilan lampalar muvaffaqiyatsizlikka uchraganligi sababli almashtiriladi; guruh usulida ular guruhlarga almashtiriladi (belgilangan soatlarda xizmat qilgandan keyin). Ikkinchi usul iqtisodiy jihatdan foydalidir, chunki u lampalarni tozalash bilan birlashtirilishi mumkin, ammo lampalarning katta iste'moli bilan bog'liq.
O'zgartirish paytida yorug'lik moslamasi uchun ruxsat etilganidan yuqori quvvatli lampalardan foydalanmang. Haddan tashqari chiroq kuchi lampalar va chiroq ushlagichlarining qabul qilinishi mumkin bo'lmagan qizib ketishiga olib keladi va sim izolyatsiyasining holatini yomonlashtiradi.
Yoritgichlar va armaturalar ifloslantiruvchi moddalar oz miqdorda chiqadigan ustaxonalarda (mexanik va asbobsozlik sexlari, mashina xonalari, ko'nchilik va boshqalar) oyiga ikki marta chang va kuyikishdan tozalanadi; har oyda to'rt marta ifloslantiruvchi moddalarning katta emissiyasi bilan (temir va quyish zavodlari, yigiruv fabrikalari, tsement zavodlari, tegirmonlar va boshqalar). Ular armaturalarning barcha elementlarini - reflektorlarni, diffuzorlarni, lampalarni va armaturalarning tashqi yuzalarini tozalaydi. Derazalarni tabiiy yorug'lik uchun tozalash ular ifloslanganligi sababli amalga oshiriladi.
Ishchilar va ishlab chiqarish sexlarida faqat tabiiy yorug'lik bajariladigan ishlar uchun etarli bo'lmaganda jadvalga muvofiq yoqiladi va o'chiriladi.
Ish paytida yoritish moslamalarini tekshirish va sinovlari
Ish paytida elektr yoritish moslamalari bir qator tekshiruvlar va sinovlardan o'tkaziladi. Ishchi va favqulodda yoritishning izolyatsiyaga chidamliligini tekshiring. Favqulodda yoritish tizimining xizmat ko'rsatish qobiliyati kamida chorakda bir marta ishlaydigan yoritishni o'chirish orqali tekshiriladi. Avtomatik yoki favqulodda yoritish moslamasi haftada bir marta kunduzi tekshiriladi. 12-36 V kuchlanishli statsionar transformatorlar uchun izolyatsiya yiliga bir marta, portativ transformatorlar va lampalar uchun esa 12-36 V kuchlanishli lampalar uchun har uch oyda bir marta sinovdan o'tkaziladi.
Asosiy ishlab chiqarish va texnologik sexlar va binolarda yorug'likning fotometrik o'lchovlari chiroq quvvatining loyiha va hisob-kitoblarga muvofiqligini nazorat qilish bilan yiliga bir marta amalga oshiriladi. Barcha ishlab chiqarish sexlarida va asosiy ish joylarida yoritish lyuksmetr bilan tekshiriladi. Olingan yorug'lik qiymatlari hisoblangan va dizaynga mos kelishi kerak.
Yoritishni tekshirishni boshlashdan oldin, yorug'likni o'lchash tavsiya etiladigan joylarni belgilash kerak. Tekshirish va tekshirish natijalari korxonaning bosh energetiki tomonidan tasdiqlangan dalolatnomalar bilan rasmiylashtiriladi. Gaz chiqarish yorug'lik manbalarining ishlash xususiyatlari
Floresan lampalar va yuqori bosimli deşarj lampalarining ishlash xususiyatlari
Sanoat lampalari bilan quyidagi gaz deşarjli yorug'lik manbalarini ishlab chiqaradi:
floresan simob past bosim;
arc simob yuqori bosim (DRL turi);
ksenon (DKst turi) yuqori bosimli havo bilan sovutilgan va ultra yuqori bosimli suv bilan sovutilgan;
yuqori va past bosimli natriy lampalar.
Birinchi ikki turdagi lampalar eng ko'p qo'llaniladi.
Deşarj lampalari quyidagi asosiy xususiyatlarga ega. Akkor lampalarning yorug'lik samaradorligi (COP) 1,6-3% oralig'ida va ularning yorug'lik samaradorligi yuqori quvvatli lampalar uchun 20 lm / Vt quvvat sarfidan oshmaydi va 60 gacha bo'lgan lampalar uchun 7 lm / Vt ga tushadi. V. Floresan lampalar va DRL lampalarning yorug'lik samaradorligi 7% ga etadi va yorug'lik samaradorligi 40 lm / Vt dan oshadi. Biroq, bunday lampalar elektr tarmog'iga faqat balastlar (balastlar) orqali ulanadi.
Floresan chiroqni va ayniqsa, DRL chiroqni yoqish uchun biroz vaqt kerak bo'ladi.(5 soniyadan 3-10 minutgacha). Balastning asosiy elementi odatda induktiv qarshilik (reaktor) bo'lib, u yomonlashadi; shuning uchun ular zamonaviy balastlarga o'rnatilgan ishlatiladi.
Sanoat 4 dan 200 vattgacha quvvatga ega umumiy maqsadli lyuminestsent lampalar ishlab chiqaradi. 15 dan 80 Vt gacha quvvatga ega lampalar GOSTlarga muvofiq ommaviy ishlab chiqariladi. Qolgan lampalar tegishli spetsifikatsiyalarga muvofiq kichik partiyalarda ishlab chiqariladi. Floresan yorug'likning ishlashining xususiyatlaridan biri - akkor lampalardan foydalanish bilan solishtirganda muammolarni bartaraf etishning qiyinligi. Buning sababi shundaki, lyuminestsent lampalarni yoqish uchun eng keng tarqalgan sxema (balast qarshiligi) o'z ichiga oladi va akkor chiroqni yoqish sxemasiga qaraganda ancha murakkablashadi.
Floresan yorug'likning yana bir xususiyati shundaki lyuminestsent chiroqning normal yonishi va ishlashi uchun tarmoq kuchlanishi nominal kuchlanishning 95% dan kam bo'lmasligi kerak. Shuning uchun, lyuminestsent lampalarni ishlatganda, tarmoq kuchlanishini nazorat qilish kerak. Floresan chiroqning normal ishlash rejimi 18-25 ° S haroratda ta'minlanadi, past haroratda lyuminestsent chiroq yoqilmasligi mumkin.
Ishlash vaqtida lyuminestsent lampalarni tekshirish akkor lampalarga qaraganda tez-tez amalga oshiriladi.. Floresan lampalarni tekshirish har kuni, changdan tozalash va xizmat ko'rsatishni tekshirish - oyiga kamida bir marta tavsiya etiladi.
Qachonki buni ham hisobga olish kerak lyuminestsent chiroqning normal ishlash muddati tugagandan so'ng (taxminan 5 ming soat), u o'z xususiyatlarini deyarli yo'qotadi va uni almashtirish kerak.. Faqat bir uchida miltillovchi yoki yonib turadigan chiroqni almashtirish kerak.
Yoritish moslamasining ishlashini to'g'ri tashkil etish va unga har kuni vijdonan g'amxo'rlik qilish uning yaxshi ish holatida bo'lishini va amaldagi qoidalar va qoidalarga muvofiqligini ta'minlaydi. Yoritishni o'rnatish loyihasini ishlab chiqishda lampalarni saqlash va elektr tarmog'ining elementlariga kirish bilan bog'liq muammolarni hal qilish rejalashtirilgan.
Yoritgichlarning osma balandligi 4,5 dan ortiq m(zinapoyadan xizmat ko'rsatish uchun maksimal balandlik) yoritishni o'rnatish elementlariga kirish uchun bir qator usullardan foydalanish mumkin. Masalan, maxsus to'siqli platformalar bilan jihozlangan tepaliklarni yig'ish, ta'mirlash va texnologik kranlar yoki yuqori kranlardan texnik xizmat ko'rsatish.
Ko'p sonli lampalar va ularni qatorlarga joylashtirish bilan, kranlarning ish rejimidan va kunning istalgan vaqtidan qat'i nazar, kranlar ustida joylashgan va elektr jihozlariga texnik xizmat ko'rsatishga imkon beradigan maxsus yoritish ko'priklarini o'rnatish tavsiya etiladi.
Yoritgichlarni guruhli joylashtirish va bitta yoritgichlarga texnik xizmat ko'rsatish uchun to'siqli yoritish platformalarini o'rnatish yoki orqa kamarli maxsus qavslarni o'rnatish ta'minlanishi mumkin.
Ikkita bitta transformatorli podstansiyadan yoritish moslamasining elektr ta'minoti sxemasi: 1 - transformator podstansiyasi, 2 - quvvat yuki, 3 - ishchi yoritish, 4 - favqulodda yoritish.
Agar texnik qavat mavjud bo'lsa, undan dastgohlarga texnik xizmat ko'rsatishni tashkil qilish mumkin va ba'zi hollarda dastgohlarni poldan xizmat ko'rsatish uchun pastga tushirish nazarda tutilgan. Mobil teleskopik minoralar va turli konstruktsiyali tortiladigan narvonlar yordamida yoritish moslamalariga texnik xizmat ko'rsatish ham keng qo'llaniladi.
Lekin. yorug'lik moslamasi qanchalik yaxshi ishlab chiqilgan va o'rnatilgan bo'lmasin, agar unga muntazam texnik xizmat ko'rsatilmasa va uning ishlashi past texnik darajada amalga oshirilsa, u tezda yaroqsiz holga kelishi mumkin.
Amaldagi yorug'lik manbalarining turidan qat'i nazar, har qanday yoritish moslamasi uchun operatsion xodimlarga va ish faoliyatini tashkil etishga qo'yiladigan umumiy talablar mavjud. Ushbu talablarni quyidagicha shakllantirish mumkin.
Ishlashning asosiy qoidasi muntazam monitoring, o'z vaqtida ta'mirlash va yoritishni o'rnatishning barcha elementlarining ishlashida aniqlangan nosozliklarni bartaraf etishga qisqartiriladi. Aksariyat hollarda o'rnatishning alohida elementlarining nosozliklarini faqat chiroqni yoqish rejimida aniqlash mumkin bo'lganligi sababli, tizimli ravishda ish jurnalini yuritish kerak, unda yoritish moslamasining ishlash rejimi (chiroq) to'g'risidagi ma'lumotlarni yozib olish kerak. yonish vaqti, chiroqni almashtirish, chiroqni tozalash vaqti, tarmoq izolyatsiyasini o'lchash ma'lumotlari). , lampalarning ishlamay qolgan elementlarini almashtirish va ularni ta'mirlash va boshqalar).
Yoritgichlarning ishlashiga ta'minot tarmog'idagi kuchlanishning kattaligi va uning nominal qiymatdan og'ishi kuchli ta'sir qiladi, shuning uchun tarmoqdagi doimiy kuchlanishning saqlanishini kuzatib borish, to'satdan paydo bo'lishining sabablarini aniqlash va bartaraf etish kerak. kuchlanish tebranishlari. Yoritgichlarning haqiqiy xizmat qilish muddati ko'pincha besleme zo'riqishida rejimini aniq boshqarishga bog'liq.
|
| |