Yong'in va xavfsizlik signalizatsiya tizimlarini loyihalash va ishlatishda signalizatsiya tizimining pastadir va quvvat manbai parametrlarini hisoblash kerak bo'ladi

|
Yong'in va xavfsizlik signalizatsiya tizimlarini loyihalash va ishlatishda signalizatsiya tizimining pastadir va quvvat manbai parametrlarini hisoblash kerak bo'ladi
|
bet | 1/2 | Sana | 09.07.2024 | Hajmi | 71,75 Kb. | | #267185 |
Bog'liq elektironika 1
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALARI VAZIRLIGI
MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
Kampyuter injiniring fakulteti (211-22) guruh talabasi
Mirzayev Quvonchbek
Yong'in va xavfsizlik signalizatsiya tizimlarini loyihalash va ishlatishda signalizatsiya tizimining pastadir va quvvat manbai parametrlarini hisoblash kerak bo'ladi.
Ushbu parametrlarning me'yoriy-texnik hujjatlarda talab qilinadiganlarga muvofiqligi signalizatsiya tizimining ishlash ishonchliligiga bevosita ta'sir qiladi.
Keling, ba'zi muhim parametrlarni hisoblash metodologiyasini ko'rib chiqaylik.
Signal halqasining qarshiligini va chiqishdagi elektr kontaktlari bo'lgan ulangan detektorlarning ruxsat etilgan sonini hisoblash
Signal zanjiriga kiritilgan elektr kontaktli detektorlarning ruxsat etilgan soni signal zanjirining umumiy qarshiligini belgilangan chegara qiymatidan pastroq saqlash sharti bilan aniqlanadi.
Rezistor bilan yuklangan halqaning kirish qarshiligi formula bilan aniqlanadi:
Rin = Rd + Riz + Rpr + Rok, (1)
bu erda Rin - signalizatsiya halqasining kirish qarshiligi;
Rd - pastadir qismlarining elektr ulanish nuqtalarida kontakt qarshiligi, shuningdek, detektorlar ulangan nuqtalarda kontaktlarning qarshiligi bilan aniqlangan qo'shimcha qarshilik;
Riiz - detektor chiqish davrlarining o'tish qarshiligi;
Rpr - signal zanjiri o'tkazgichlarining qarshiligi;
Rok - terminal elementining qarshiligi.
Rsh signal zanjirining qarshiligi, terminal elementining qarshiligini hisobga olmagan holda, formula bilan aniqlanadi:
Rsh = Rin - Rok = Rd + Riz + Rpr. (2)
Rsh signalizatsiya halqasining haqiqiy qarshiligi quyidagi shartga javob berishi kerak:
Rsh? Rshd , (3)
bu erda Rshd - signalizatsiya halqasining ruxsat etilgan maksimal qarshiligi.
Rshd va Rok qarshilik qiymatlari boshqaruv paneli uchun texnik hujjatlarda ko'rsatilgan.
Rizm = Rizvi Npi , (4)
bu erda Rizvi - bitta detektorning chiqish davrlarining o'tish qarshiligi;
Npi - tsiklga kiritilgan detektorlarning umumiy soni.
Nozik elementda lehimli (payvandlangan) kontaktni yoki quruq elektr kontaktlarini (shu jumladan muhrlangan) ishlatadigan bitta detektor uchun Rizvining maksimal qiymati 0,15 Ohm sifatida qabul qilinishi mumkin.
Qo'shimcha qarshilik Rd formula bilan aniqlanadi:
R = R N K, (5)
bu erda Rdi - pastadirning har bir qismining elektr ulanishlarida qo'shimcha kontakt qarshiligining maksimal qiymati, Rdi qiymati 0,1 Ohm sifatida qabul qilinishi mumkin;
N – tsiklga kiritilgan PI larning umumiy soni;
K - pastadir qismlarining elektr ulanishlari sonini hisobga olgan holda o'rnatish murakkablik koeffitsienti.
Ko'pgina tizimlar uchun K qiymati 1,05-1,5 oralig'ida.
O'rtacha murakkablikdagi yong'in signalizatsiya tizimi uchun K = 1,2 taxminan olinishi mumkin.
R signalizatsiya halqasining ikkita o'tkazgichining qarshiligi formula bilan aniqlanadi
1. UE ulanish sxemasidagi 2N2369A bipolyar tranzistori kirish va chiqish statik xarakteristikalarini o‘lchash. № Tranzistor turi Baza sokinlik toki Ibp, mkA Manba kuchlanishi Ek, V Kollektor qarshiligi Rk, Om xx 2N2369A 50 5 620 UE sxemasiga asosida 2N2369A tranzistorining kirish xarakteristikalari ya’ni Uke = 0 V va Uke = 10 V bo‘lganida Ib = f(Ube) bog‘liqlik oilasi grafigini tuzish. Tranzistorning parametrlarini aniqlash uchun sxema yig‘iladi (1- rasmda keltirilgan). 1- rasm. Tranzistorning kirish xarakteristikalari oilasini aniqlash Q1 2N2369A U 1 DC 1e-009Ohm 0.025m A + - U 2 0.475 V DC 10MOhm + - V 1 0 V I 1 I = { 0.000025 } Aniqlangan IB va UBE qiymatlarini 1- jadvalga kiritamiz. Bu qiymatlar asosida 2N2369A tranzistorining kirish xarakteristikalari oilasi grafigini tuzamiz. 2N2369A tranzistorning UE sxemasiga mos ravishda Uke = 0 V va Uke=10 V bo‘lganda Ib = f(Ube) kirish xarakteristikalari oilasi 1-jadval UKE=0V UKE=10V IB, mkA UBE, mV IB, mkA UBE, mV 25 475 25 686 50 495 50 716 75 507 75 733 100 516 100 745 125 523 125 754 150 529 150 761 175 534 175 767 200 538 200 773 250 545 250 781 300 551 300 789 350 557 350 795 400 562 400 800 Berilgan qiymatlar asosida Ib = f(Ube) kirish xarakteristikalari oilasi grafigini chizamiz (2- rasm). 2- rasm. 2N2369A tranzistorining Ib = f(Ube) kirish xarakteristikalari oilasi grafigi 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0 200 400 600 800 1000 Ib, мкА Ube, мВ Ukb=0 В
Qayerda? — o'tkazgich materialining solishtirma qarshiligi;
mis uchun? = 1,72 * 10-3 Ohm * sm;
l – poyezd uzunligi, m;
S - o'tkazgichning kesimi, mm2.
Yadro diametri va uzunligiga qarab pastadirning ikkita mis o'tkazgichining qarshilik qiymati Rpr jadvalda keltirilgan. 4.1.
(4)-(6) ni hisobga olgan holda (2), (3) iboralardan signal zanjiriga kiritilgan detektorlarning maksimal sonini quyidagi formula bilan aniqlash mumkin:
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
Yong'in va xavfsizlik signalizatsiya tizimlarini loyihalash va ishlatishda signalizatsiya tizimining pastadir va quvvat manbai parametrlarini hisoblash kerak bo'ladi
|