Tokli kesim (sabr vaqtsiz)

|
Tokli kesim (sabr vaqtsiz)Bog'liq RELE o\'quv qo\'llanma (2)4.4.4.3. Tokli kesim (sabr vaqtsiz)
Tokli kesimning ishlash toki quyidagi ifodadan aniqlanadi
(4.56)
bu yerda, – zahira koeffitsienti, agar himoya to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir qiluvchi RTM relesida bajarilgan bo‘lsa 1,6 – 1,7 ga; RT – 80 relesi uchun 1,5 – 1,6 ga; RT–40 relesi uchun 1,3 – 1,4 ga teng; – himoya o‘rnatilgan joydan oqib o‘tadigan, transformatorning qarama – qarshi tomonidagi uch fazali QT.
Sezgirlik koeffitsienti quyidagicha topiladi:
(4.57)
bu yerda, – himoya o‘rnatilgan joydagi ikki fazali QTning minimal qiymati (ta’minlash tomoni tarafidagi); – natijaviy sxema koeffitsienti (TT ni ulanishi, rele va QT turini hisobga olgan holda), agar TT “uchburchak” va uchta releda bajarilgan bo‘lsa 2 ga teng. Boshqa barcha hollarda 1 ga teng.
Relening ishlash toki quyidagi ifodadan topiladi:
(4.58)
Agar tokli himoyada TT va relening barcha mumkin bo‘lgan ulanish sxemasida sezgirligi yetarli darajada talabga javob bermasa, u holda differensial himoya o‘rnatiladi.
4.4.4.4. Maksimal tokli himoya
Himoyaning ishlash toki (4.27) formuladan, quyidagilarni hisobga olgan holda aniqlanadi:
4.11. – rasm.
Bitta ishlayotgan transformator ushun ning qiymati sifatida transformatorning nominal toki va parallel ishlayotgan ikki transformator ushun qabul qilinadi.
Agar topshiriqda dvigatelning yuklamasi haqida aniq ma’lumot berilmagan bo‘lsa, u holda o‘z–o‘zini ishga tushirish koeffitsienti 1,5 – 2 ga teng deb qabul qilinadi. Agar transformator shinasiga motorlar ulangan bo‘lsa, motorlar quvvati va ishga tushirish tokning karraligini ( va ) hisobga olgan holda o‘z–o‘zidan ishga tushish koeffitsientini haqiqiy qiymati aniqlanadi:
bu yerda, quvvat MVA da, kuchlanish kV da, – esa % da ifodalanadi. Agar motorlarni soni bittadan ko‘p bo‘lsa ni hisoblashda ular qo‘shimcha qo‘shiluvchilar ko‘rinishida, har biri o‘zining va qiymatlarini hisobga oladi. Agar past kuchlanish tomonda ZAU bo‘lsa, xuddi shunday aniqlanadi.
Hisoblarda sezgirlik koeffitsienti:
(4.60)
bu yerda, – ta’minlovchi manba tomondan o‘tadigan, qarama–qarshi tomondagi ikki fazali QT tokning minimal qiymati.
Bunda shuni ta’kidlab o‘tish lozimki, agar kuch transformatori Υ/Υ ulangan bo‘lsa xuddi tokli kesimni hisoblangandagi kabi qabul qilinadi (4.57). Agar kuch transformatorining chulg‘ami Υ/Δ yoki Δ/Υ sxemasi bo‘yicha ulangan bo‘lsa, shuningdek TT va relelar uchta releli (uchinchi rele teskari simga ulanadi) to‘liq yulduz yoki to‘liq bo‘lmagan yulduz sxemasiga ulangan bo‘lsa , ikkita releli to‘liq bo‘lmagan yulduz sxemasiga ulangan bo‘lsa va relelar sonidan qat’iy nazar uchburchak sxemasiga ulangan bo‘lsa ga teng bo‘ladi. TT ni toklar farqiga ulanish sxemasi shikastlangan fazalarning ma’lum bir birikmasida himoya ishlamay qolishi mumkinligi sababli qo‘llanilmaydi Bundan tashqari agar ikkita transformator parallel ishlagandi ikki marta kamayadi, chunki shikastlanish toki ikkala transformatordan ham oqib o‘tadi Bu yerdan himoyaning sezgirligini oshirish usullari kelib chiqadi.
Agar sezgirlik talab etilgandan kichik bo‘lsa, bu holda ko‘pincha parallel ishlayotgan transformatorlar yoki ZAU qurilmasi mavjud bo‘lganda himoyani qo‘shimcha ravishda kuchlanish bo‘yisha blokirovkani qo‘shish maqsadga muvofiq.
Himoyaning ishlash toki va kuchlanishi quyidagi ifodadan aniqlanadi:
; (4.61)
bu yerda, – bitta transformator ishlayotgan bo‘lsa, uning nominal toki va ikkita transformator parallel ishlyotgan bo‘lsa ikki baravar qiymati olinadi.
Kuchlanishning nominal qiymati esa kuchlanish transformatori (KT) kuch transformatorining qaysi tomoniga ulangan bo‘lsa o‘sha tomondagi kuchlanish qabul qilinadi.
Tok bo‘yicha sezgirlik koeffitsienti (4.60) ifoda bo‘yicha aniqlanadi, kuchlanish bo‘yicha sezgirlik esa quyidagi ifoda orqali topiladi:
(4.61)
bu yerda, – transformatorning manbasiga qarama–qarshi tomondagi uch fazali maksimal QT bo‘lgandagi kuchlanishi bo‘yisha blokirovka zanjiri ulangan joydagi qoldiq kuchlanishning maksimal qiymati.
Agar kuchlanish transformatori ta’minlovchi manba tomonga o‘rnatilgan bo‘lsa, u holda quyidagicha aniqlanadi:
(4.62)
bu yerda, va mos ravishda va da ifodalanadi.
Agar kuchlanish transformatori manbaga qarama–qarshi tomonga ulansa , chunki uch fazali QT nuqtasida nolga teng.
Kuchlanish relesining ishlash o‘rnatmasi ifoda orqali, tok relesiniki esa xuddi kesimdagidek aniqlanadi.
Himoyaning sabr vaqti 4.4.3.2. va 4.4.3.3. bo‘limlarga asosan tanlovchanlik pog‘onasi bo‘yicha chiqib ketadigan birlashmalarning maksimal sabr vaqtidan katta tanlanadi.
|
| |