1 – Tajriba ishi. Au-rduj-010-49lr-01 tajriba stendida o’rnatilgan bir kanalli trm1 oven rostlagichini dasturlash

|
1 – Tajriba ishi. Au-rduj-010-49lr-01 tajriba stendida o’rnatilgan bir kanalli trm1 oven rostlagichini dasturlash
|
bet | 1/3 | Sana | 30.11.2023 | Hajmi | 327,04 Kb. | | #108076 |
Bog'liq 1-tajriba 1 – Tajriba ishi. AU-RDUJ-010-49LR-01 tajriba stendida o’rnatilgan bir kanalli TRM1 OVEN rostlagichini dasturlash
Ishdan maqsad: O'lchash diafragmasidagi bosimning farqi bilan oqim tezligini o'lchash uchun rostlagichni dasturlash, TRM1 rostlagichining ishlash prinsipini o'rganish.
Qurilma tizimli ravishda panelga yoki devorga o'rnatishga mo'ljallangan plastik qutida tayyorlangan.
TRM-1 qurilmasining old paneli
Old panelda asboblarni boshqarish klaviaturasi, raqamli ko'rsatkich va LEDlar mavjud:
- "K" LED chiqish moslamasining kiritilishini signal beradi;
- "T" yoritgichi sozlanadigan qiymatning kirish rejimini bildiradi;
- "A" diodli LED P-kontrolörün proporsional yoki taqqoslash diapazonining histerezis qiymatini kiritish uchun yoqilganligini bildiradi;
- "I" datchigi joriy o'lchov (doimiy yoritish) va kirishdagi avariya (miltillovchi yoritish) displeyiga xulosani bildiradi.
Tugma PROGRAMMING rejimiga kirish, shuningdek qurilmaning o'zgaruvchan bo'lmagan xotirasiga yangi o'rnatilgan qiymatlarni yozish uchun mo'ljallangan.
Tugma quyidagilarga mo'ljallangan:
- LU-ning belgilangan qiymatini ko'rish;
- dasturlashtiriladigan parametrni tanlash va uning qiymatini oshirish. Tugmani ushlab turish o'zgarish tezligini oshiradi.
Tugma dasturlashtiriladigan parametrni tanlash va uning qiymatini kamaytirish uchun ishlatiladi. Tugmani ushlab turish o'zgarish tezligini oshiradi.
Analog chiqish signaliga ega hisoblagich siz uni mutanosib nazorat qilish rejimida ishlatishga imkon beradi (TPM1 pasportiga muvofiq P-kontrolör rejimi).
PROGRAM rejimi
PROGRAMMING rejimi ish paytida zarur bo'ladigan dasturlashtiriladigan parametrlarning qiymatlarini qurilmaning o'zgaruvchan bo'lmagan xotirasiga o'rnatish va yozish uchun mo'ljallangan.
Belgilangan parametr qiymatlari quvvat o'chirilganda qurilma xotirasida saqlanadi. Izohlar. 1) b1-0 va b1-7 parametrlarining o'zgargan qiymatlarini saqlashda chiqish moslamasi A1-9 parametrlari bilan belgilangan xavfsiz holatga keltiriladi. Boshqa parametrlarni o'zgartirganda, qurilma ish holatida qoladi.
2) b1-7 parametrlari ko'rsatkichlari displeyning aniqligini aniqlaydi va Tust, A, A1-3, A1-4, b1-5 va b1-6 parametrlari qiymatlari va diapazonlarini o'lchaydi.
Masshtablash ushbu parametrlarning joriy qiymatlarini [10 - X] omilga ko'paytirish orqali amalga oshiriladi, bu erda X - b1-7 parametrning qiymati.
Agar PROGRAMMING rejimida 20 soniya ichida tugmalar bilan ishlash bajarilmasa, qurilma avtomatik ravishda OPERATION rejimiga qaytadi.
Qurilma dasturlashning ikki darajasiga ega.
Birinchi bosqichda tartibga solish parametrlarining qiymatlarini ko'rish va o'zgartirish amalga oshiriladi: har bir LN uchun T nuqtasi va gisterez. Dasturlashning birinchi darajasiga kirish tugmachani qisqa bosib amalga oshiriladi.
Dasturlashning birinchi darajasida qurilma bilan ishlash ketma-ketligi rasmda ko'rsatilgan.
Dasturlashning birinchi darajasida qurilma bilan ishlash ketma-ketligi Ikkinchi dasturlash darajasida ko'rish va qurilmaning funktsional parametrlarini zarur o'zgartirish amalga oshiriladi. Qurilmaning funktsional parametrlari A va b guruhlariga bo'linadi. A guruhi qurilmaning mantig'ini aniqlaydigan parametrlarni o'z ichiga oladi. B guruhida asbobning o'lchash qismini sozlash uchun mas'ul bo'lgan parametrlar. Parametrlarning batafsil tavsifi B ilovasida keltirilgan.
Ikkinchi dasturlash darajasiga kirish tugmachani kamida 3 soniya bosib ushlab turish orqali amalga oshiriladi. Qurilmaning dasturlash tartibining ketma-ketligi parametrlarning ikkala guruhi uchun ham ikkinchi darajadagi raqamlarda ko'rsatilgan. Parametrlarni qurilmadagi ish rejimlarida ruxsatsiz o'zgarishlardan himoya qilish uchun A0-0 va b0-0 maxfiylik parametrlari qo'llaniladi, bunda tegishli guruh va tartibga solish parametrlarini o'zgartirish taqiqlanadi. Taqiqlash o'rnatilganda, faqat ushbu guruhlarning oldindan belgilangan parametr qiymatlarini ko'rish mumkin.
Ushbu maxfiylik parametrlariga kirish faqat kodlar orqali amalga oshiriladi: - A guruhi parametrlari uchun, kirish kodi 135; - b guruhi parametrlari uchun kirish kodi - 246. Diqqat Barcha zavod parametrlarini qaytarish uchun 118 raqamini tering.
Ikkinchi dasturlash darajasida qurilma bilan ishlash ketma-ketligi
Ikkinchi dasturlash darajasida qurilma bilan ishlash ketma-ketligi
"A" parametr guruhi uchun dasturlashning ikkinchi darajasida asbob bilan ishlash ketma-ketligi
Qurilma bilan ishlashning ketma-ketligi ikkinchi darajali dasturlash darajasida “b” guruhi uchun
|
| |