1. Issiqlik tashuvchilar. Teplifikatsiya

|
1. Issiqlik tashuvchilar. Teplifikatsiya
|
Sana | 12.12.2023 | Hajmi | 16,24 Kb. | | #116841 |
Bog'liq oraliq
1.Issiqlik tashuvchilar.Teplifikatsiya
Issiqlik tashuvchilar, shuningdek, issiqlik tashuvchi suyuqliklar, turli isitish va sovutish tizimlarida issiqlikni bir joydan ikkinchi joyga o'tkazish uchun ishlatiladigan moddalardir. Ular odatda HVAC tizimlari, quyosh issiqlik tizimlari, geotermal tizimlar va sanoat jarayonlari kabi ilovalarda qo'llaniladi.
Issiqlik tashuvchilar issiqlikni samarali uzatish qobiliyati, yuqori haroratlarda barqarorligi, tizim materiallari bilan mosligi va atrof-muhitni hisobga olgan holda tanlanadi. Umumiy issiqlik tashuvchilarga suv, bugʻ, moylar, sovutgichlar va glikol asosidagi eritmalar kabi maxsus suyuqliklar kiradi.
Suv yuqori o'ziga xos issiqlik sig'imi va mavjudligi tufayli eng ko'p ishlatiladigan issiqlik tashuvchilardan biridir. Odatda isitish va sovutish uchun gidronik tizimlarda qo'llaniladi. Bug ', ayniqsa, energiya ishlab chiqarish va sanoat jarayonlarida yana bir mashhur issiqlik tashuvchisidir.
Moylar va sintetik suyuqliklar yuqori harorat diapazonlari yoki o'ziga xos xususiyatlar talab qilinadigan ilovalarda qo'llaniladi. Sovutgichlar odatda konditsioner va sovutish tizimlarida faza o'zgarishi paytida issiqlikni yutish va chiqarish qobiliyati uchun ishlatiladi.
Glikol asosidagi eritmalar, masalan, etilen glikol yoki propilen glikol muzlashdan himoyalanish zarur boʻlgan tizimlarda, masalan, quyosh issiqlik tizimlari yoki sovutilgan suv tizimlarida qoʻllaniladi.
Umuman olganda, issiqlik tashuvchini tanlash tizimning o'ziga xos talablariga, jumladan, harorat oralig'i, samaradorlik, xavfsizlik va atrof-muhitni muhofaza qilish masalalariga bog'liq. Tizimning optimal ishlashi va uzoq umr ko'rishini ta'minlash uchun issiqlik tashuvchilarni to'g'ri saqlash va monitoring qilish muhim ahamiyatga ega.
Teplifikatsiya
teplofikatsiya qilish (turar joylarni, sanoat korxonalari va muassasalarni markazlashgan asosda issiqlik bilan taminlash)
2.Issiqlik almashinuv aparatlari
Issiqlik almashinuvi qurilmalari, shuningdek, issiqlik almashinuvchilari sifatida ham tanilgan, turli haroratlarda ikki suyuqlik o'rtasida issiqlik uzatishni osonlashtiradigan qurilmalar. Ular issiqlik energiyasini samarali uzatish uchun turli sohalarda va ilovalarda keng qo'llaniladi. Issiqlik almashtirgichlarni HVAC tizimlari, sovutish tizimlari, elektr stantsiyalari, kimyoviy jarayonlar va boshqalarda topish mumkin.
Har xil turdagi issiqlik almashtirgichlar, jumladan, qobiqli va quvurli issiqlik almashtirgichlar, plastinkali issiqlik almashtirgichlar va qanotli quvurli issiqlik almashtirgichlar mavjud. Har bir turning oʻziga xos dizayni va konfiguratsiyasi mavjud, biroq ularning barchasi suyuqliklarni toʻgʻridan-toʻgʻri aralashtirmasdan issiqlikni bir suyuqlikdan ikkinchi suyuqlikka oʻtkazish tamoyili asosida ishlaydi.
Issiqlik almashinuvchilari chiqindi issiqlikni qayta tiklash va boshqa jarayonlarda foydalanish orqali energiyani tejash va umumiy tizim samaradorligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ular issiqlik uzatishni optimallashtirish va istalgan haroratni saqlashga yordam beruvchi ko‘plab termal tizimlarning muhim komponentlari hisoblanadi.
3.Istemolchilar issiqlik yuklama xisoblash
Iste'molchining issiqlik yukini hisoblash - turar-joy yoki tijorat binolari kabi makonda qulay haroratni saqlash uchun zarur bo'lgan issiqlik energiyasi miqdorini aniqlash jarayoni. Bu hisob optimal energiya samaradorligi va qulaylikni taʼminlash uchun isitish va sovutish tizimlarini toʻgʻri oʻlchashda muhim ahamiyatga ega.
Issiqlik yukini hisoblash uchun bir qancha omillarni hisobga olish kerak:
1. Bino kattaligi: xonaning umumiy kvadrat metri issiqlik yukini aniqlashda asosiy omil hisoblanadi.
2. Izolyatsiya: Bino izolyatsiyasining sifati va qalinligi issiqlik yo'qotilishi yoki daromad miqdoriga ta'sir qiladi.
3. Iqlim: Mahalliy iqlim sharoiti, jumladan, tashqi havo harorati va namlik darajasi issiqlik yukiga ta'sir qiladi.
4. Ish joy: Bo'sh joydagi odamlar soni ularning tana harorati va faoliyati tufayli issiqlik yukiga hissa qo'shadi.
5. Yoritish va jihozlar: yoritish moslamalari, elektronika va jihozlar tomonidan ishlab chiqariladigan issiqlikni hisobga olish kerak.
6. Derazalar va eshiklar: Deraza va eshiklarning oʻlchami, turi va yoʻnalishi issiqlikning oshishi yoki yoʻqolishiga taʼsir qiladi.
7. Shamollatish: ventilyatsiya tezligi va bo'shliqdagi havo almashinuvi issiqlik yukiga ta'sir qiladi.
Ushbu omillarni hisobga olgan holda, muhandislar va HVAC mutaxassislari makonni isitish va sovutish talablarini aniq aniqlash uchun dasturiy ta'minot dasturlari yoki qo'lda hisob-kitoblar yordamida issiqlik yukini hisoblashlari mumkin. Bu maʼlumotlardan keyin qulay ichki muhitni saqlash uchun mos oʻlchamdagi isitish va sovutish uskunalarini tanlashda foydalaniladi.
|
| |