jadval - Mechanizatiyalash muhandislari instituti

58
Energiya tejash salohiyatini
tezkor baholash metodikasi
Ma'lumot yig'ish
To'plangan
ma'lumotlarni tahlil
qilish
Energiyani
tejash bo'yicha
potentsial
hisoblar
Hisoblash
natijalarini
tahlil qilish va
qayta ishlash
Natijalar-
ning
taqdimoti
Keyinchalik
foydalanish
uchun
ma'lumotlarni
saqlash
Standartlashti-
rilgan
energetik
izlanish
ilovalarini ishlab
chiqish
Avtomatlashtirilgan
ma'lumotlar sifatini
boshqarish
algoritmlarini ishlab
chiqish
Tadbirlar
boyicha
energiyani
tejash
potentsialni
baholash
algoritmlarini
ishlab chiqish
Natijalarni
avtomatlash-
tirilgan tahlil
qilish va
qayta ishlash
algoritmlarini
ishlab chiqish
Ma'lumotlar
yig'ishni tashkil
etish
Qiymatlarning
to'g'riligi uchun
ma'lumotlarni tahlil
qilish
Ma'lum
usullardan
foydalangan
holda
to'g'ridan-to'g'ri
hisoblar
Hisoblash
natijalarini
tahlil qilish va
umumlashtirish
Ob'ektlar
to'g'risida
muhandislik-
texnik
ma'lumotlarni
to'ldirish
Chegaraviy
shartlarni bajarish
uchun ma'lumotlar
tahlili
Mutaxassis
xulosasidan
foydalangan
holda
hisoblash
Hisoblash
natijalarini
standart
ko'rsatkichlar
bilan
taqqoslash
Ob'ektlar
to'g'risida
moliyaviy
ma'lumotlarni
to'ldirish
Mos kelmaslik
uchun
ma'lumotlarni tahlil
qilish
Qo'shimcha
ko'rsatkichlarni
hisoblash
Energiya
resurslari va
suv iste'moli
to'g'risida
ma'lumot berish
Hisoblash va
statistik tiklash va
ma'lumotlarni
almashtirish
algoritmlarini ishlab
chiqish
Barcha ma'lu-
motlar va
hisoblarni
ob'ektlarning
yagona
ma'lumot
matritsasiga
birlashtirish
Barcha
ma'lumotlarni
umumiy
ma'lumot
matritsasiga
birlashtirish
Noto'g'ri
ma'lumotlarni
qisman tiklash yoki
almashtirish
Chora
tadbirlar,
resurs turlari,
iqtisodiy
samarasi
bo'yicha
ob'ektlarning
bulinishi
Avtomatlashtirilgan
qayta ishlovidan
so'ng olingan
ma'lumotlarni tahlil
qilish
35 rasm. Energiya auditining blok - diagrammasi
59
Qo'shimcha, yoritish moslamalari va binolarining xususiyatlari: avtomatik
yoritishni boshqarish tizimlarining mavjudligi, yoritish
moslamalarining ishlash
tartibi, vizual ish turiga qarab birlashtirilgan yoritish tizimidan foydalanish
(umumiy va mahalliy), yoritish uskunalarining texnik holati, , uning jismoniy
eskirishi, ishlab chiqarilgan
yili va xizmat muddati, yoritish uskunasining ishlash
muddati, yorug'lik moslamalariga muntazam texnik xizmat ko'rsatish va ularning
optik elementlarining tozaligi, yorug'lik teshiklarining (derazalarning) oynali holati
va ularni tozalash davomiyliga muvofiqligi.
Tezkor energetik izlanish natijalariga ko'ra energiya tejash salohiyatini
baholash uchun 8-jadval ma'lumotlarini tavsiya etish mumkin.
8 jadval. Yoritish uskunalarni takomillashtirish uchun energiya tejash salohiyati.
Chora-tadbir
Energiyani tejash,%
drossel bo'g'ish lampalaridan svet diodli lampalarga o'tish
lampalar xarakteristikalarining barqarorligini oshirish
(operatsion bloklarning ishlatish koeffitsientini kamaytirish).
50
20÷30
Uskunani ishga tushirish va
tartibga solishda energiya
yo'qotishlarini kamaytirish:
- drossel bo'g'ish lampalari uchun kam yo'qotishlarga ega
elektromagnit start-regulyatsiya uskunalarini qo'llash;
- elektromagnit start-regulyatsiya uskunalarini qo'llash.
30÷40
70
Ish samaradorligini oshirgan holda optimal dizayndagi
yoritish moslamalarini qo'llash (ishlatish koeffitsientini 0,2-0,3 ga
kamaytirish).
25÷45
Kun davomida ishlash vaqtiga qarab, energiya tejaydigan
variantda intellectua raqamli boshqaruv sxemalaridan foydalanish.
40÷70
Energiyani chuqur izlanish
Energiyani chuqur o'rganish metodologiyasi uch bosqichidan iborat:
birinchi bosqich: 2 va 3 bosqichlarda o'tkaziladigan energetik izlanishlar
uchun tayyorgarlik hisoblanadi va tekshirilayotgan ob'ekt (binolar
va binolarning
turi, ularning xususiyatlari, elektr yoritgichlari va nurlanish tarmoqlari turi, yoritish
moslamalarining xususiyatlari va parametrlari va shu kabilar to'g'risida ma'lumot
to'plash maqsadini belgilaydi) taqdim etilgan hujjatlar, rahbarlar bilan suhbatlar va
tekshirish bo'yicha);
ikkinchi
bosqich:
instrumental
izlanishlar
yordamida
yoritish
moslamalarida elektr energiyasidan foydalanish samaradorligi to'g'risida batafsil
ma'lumot olishga qaratilgan; ikkinchi bosqich ma'lumotlari
yoritish va nurlanish
tizimlarida energiya sarfini me'yoriy talablarga muvofiqligini aniqlashga,
korxonaning yoritish moslamalarida energiya tejash potentsialini hisoblashga,
energiya tejashni rivojlantirish uchun asos yaratishga imkon berishi kerak.
korxonaning yoritish moslamalarida chora-tadbirlar, yoritish (nurlanish) uchun
60
elektr energiyasidan foydalanish samaradorligini tahlil qilish va yoritish
moslamalarida energiya tejash tadbirlarining texnik iqtisodiy asoslanishi;
uchinchi bosqich: energetika izlanishi korxonaning yoritish va nurlanish
tizimlarida energiya tejashni amalga oshirish bo'yicha kompleksli dastur uchun
yaratadigan texnik-iqtisodiy asoslar va muhandislik
echimlarini ishlab chiqish
maqsadida hujjatlarda olingan ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish va
instrumental tekshirishni iborat bo’ladi. Darhaqiqat, energiya izlanishining
uchinchi bosqichi korxonaning texnologiyada energiya tejash bo'yicha tashkiliy va
muhandislik echimlari va tavsiyalar dasturini ishlab chiqishdir.