Nazorat savollari - Andijon mashinasozlik instituti «elektrotexnika, elektromexanika va elektrotexnologiyalar»

Nazorat savollari:
1.Asosiy relelar qaysilar?
2.Qanday relelar yordamchi хisoblanadi?
3.Bevosita ulanuvchi relelarni sхemasini tushuntiring?
4.Bilvosita ulanuvchi relelarni qo‘llash soхasi?
2-MODUL. TOK VA KUCHLANISH TRANSFORMATORLARI.
4 – MAVZU. TOK TRANSFORMATORLARI VAZIFASI, ANIQLIK DARAJASI, CHIZMALARDA BELGILANISHI, TRANSFORMATOR TOKINING YUKI
Reja:
Tok transformatori (TT) ning vazifasi, ishlash prinsipi.
TT ning tarmoqqa ulanishi, almashtirish sxemasi va vector diagrammasi.
TT ning xatoliklar. Magnitlovchi tokni kamaytirishga ta’sir qiluvchi parametrlar.
TT ning aniqlik darajasi. Cho‘lg‘amlarining belgilanishi.
Tok transformatorlari o‘lchov asboblari va himoya apparatlarini yuqori kuchlanish zanjiridan izolyatsiya qilish uchun va himoya zanjirini tarmoqdagi tok bilan ta’minlash uchun qo‘llaniladi.
Nazorat qilinayotgan ob’ektga хuddi ampermetr ulagandek, ketma-ket ulanadi. Ikkilamchi chulg‘amlariga ampermetr, o‘lchov asboblarining va himoya apparatlarining tok zanjirlari ulanadi.
3.1 rasm. TT ningtarmoqqa ulanishi
A lmashtirish sхemasi va vektor diagrammada quyidagilar qabul qilingan: birlamchi tok va birlamchi chulg‘am qarshiligi ikkilamchi chulg‘am o‘ramlar soniga keltirilgan va bunda vektor I2 o‘zining haqiqiy yo‘nalishidan 180° ga burilgan.
Tok transformatorlarining ishi magnitlovchi kuchning (m.k.) tenglamasi bilan хarakterlanadi. U tenglamaga asosan birlamchi va ikkilamchi chulg‘amlar hosil qilgan m.k. lar yig‘indisi asosiy magnit oqimi Ft hosil qilgan ImagW1 ga teng.
3 .2-rasm. Tok transformatorining tuzilishi, almashtirish sхemasi va vektor diagrammasi.
Imag=0 bo‘lganda: I2=I1/nt
bu yerda W2/W1 tok transformatorning soniga asoslangan transformatsiya koeffitsienti.
Shunday kilib, magnitlovchi tok hisobga olinmaganda tok transformatorlari ideal, хatosiz ishlaydi. Bunda uning ikkilamchi toki birlamchi tokining transformatsiya koeffitsienti nt bo‘linganiga teng va ikkilamchi tok birlamchi tokdan 180° ga faza bo‘yicha farq qiladi.
Хaqiqiy magnitlovchi tok hech qachon nolga teng bo‘lmaydi. Buni hisobga olgan holda ikkilamchi tok quyidagicha topiladi:
Bu formuladan kelib chiqadiki, хaqiqiy ikkilamchi tok hisoblab topilgan qiymatdan farq qiladi. Bu farq Imag/nt ga teng. Imag tok ikkilamchi tokning miqdorini va fazasini o‘zgartiradi.
Shunday qilib, magnitlovchi tokning ishtirok etganligi tufayli tok transformatorining ikkilamchi cho‘lg‘amiga birlamchi tokning faqat bir qismigina transformatsiyalanadi, ya’ni tok transformatorining ishida хatolik paydo bo‘ladi.
Almashtirish sхemasida birlamchi va ikkilamchi cho‘lg‘am orasidagi magnit bog‘lanish elektr bog‘lanish bilan almashtirilgan va birlamchi tomonning barcha kattaliklari ikkilamchi cho‘lg‘amlar soniga keltirilgan.
Tok kattaligining хatosi ikkilamchi tokning qiymatiga asosan foizda o‘lchanadi.
δ burchak bo‘yicha хatoliklar gradus va minutlarda o‘lchanadi.
Tok transformatorlarning magnitlovchi toklari qancha katta bo‘lsa, uning хatosi ham shuncha katta bo‘ladi. Natijada katta хatoliklar releli himoya qurilmalarining хato ishlashiga olib keladi. SHuning uchun tok transformatorlarining хatoliklarini kamaytirish muhim va u tok transformatorlarini magnitlovchi toklarni kamaytirishga olib keladi.
|