– rasmda MerlinGerin firmasining avtokompressorli o‘chirgichi keltirilgan va mexanizmining har xil bosqichlardagi uchirish holatlari keltirilgan

|
– rasmda MerlinGerin firmasining avtokompressorli o‘chirgichi keltirilgan va mexanizmining har xil bosqichlardagi uchirish holatlari keltirilgan
|
bet | 5/6 | Sana | 25.01.2024 | Hajmi | 0,53 Mb. | | #145442 |
Bog'liq Yashindan himoyalanish. Yashin qaytargichning himoya zonasi8.6 – rasmda MerlinGerin firmasining avtokompressorli o‘chirgichi keltirilgan va mexanizmining har xil bosqichlardagi uchirish holatlari keltirilgan.
8.6- rasm. Merlin Gerin firma avtokompressorli elegazli o‘chirgichning holatlari keltirilgan:) – umumiy va ulangan holati; b) – kontaktlar ajralish boshlanish momenti; v)–o‘chirgich harakatlanuvchi kontakt harakatsiz chiqish oldi holati; g – o‘chirgich kontaktlarining to‘liq ajralgan holati; 1, 2 - asosiy kontaklar;3,4 –yoy sindirish kontaktlar; 5 – harakatlanuvchi kontakt; 6 – konussimon naycha; 7, 8 - yuritma pishanglari.
YOy sindirish kontaktlar (SiW) yoyga bardoshli metalli keramikdan tayyorlanganligi sababli tok uzatuvchi berk zanjir katta qarshilikka ega. SHu sababli yoy sindirish kontaktlari orqali 15-20% dan ko‘pbo‘lmagan tok o‘tadi.Holat “b”uchirish jarayonining boshlanishga mos keladi.
Harakatlanuvchi porshen 5 asosiy harakatlanuvchi kontakt1 va konus naycha 6 bilan 7, 8 pishanglar yuritmalari ta’sirida siljiydi. SHu sababli porshen yuzasida sodir bo‘lgan bosim, porshen tagidagiga nisbatan ortiqcha bosim tashkil topadi.
Asosiy kontaktlar 1, 2 dan 3, 4 yoy so‘ndirish zanjiriga chiqarib yuboriladi.
Keyinchalik porshen siljishi (“v” holatda) 3, 4 kontaktlar ajralishi boshlanadi bir vaqtning o‘zida 3, 4 kontaktlar ichidan yuzasidan ikki tomonlama bir xilda gaz purkaladi. Bu holatda ajralgan energiya yoyi elegazni qizitadi va bu bosim ortishiga olib keladi va gaz oqishi shijoatli kuchlanish uchishiga olib keladi. YOy uchirilgach keyinchalik porshen(“g” holatda)kontaklar aro kerakli elektr mustahkamligini ta’minlovchi ventilyasiya davom etadi.
Fluarc FB4 o‘chirgichi Un=7,2-36 kV kuchlanishli me’yorli uchirish toki Iu.o=25 kA me’yorli toki In =630-1250 A. Qobiq ichidagi bosim 1,5 MPa, yoyni sindirish vaqti 15 ms, to‘lauchirilish vaqti 60-80 ms, ishlatilish muddati 20 yil.
\
Асосий адабиётлар
Князевский Б.В. Трунковский JI.E. Монтаж и эксплуатация промышленных электроустановок./Москва Высшая Школа. 1986 г.
Правила устройства электроустановок. Москва Атомиздат. 1976
Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: Учебное пособие. -М: Изд «Мастерство»,2001.
Справочник по электроснабжению промышленных предприятий Федорова А.А. Сербиновского Г.В. Москва Энергия.
Электроснабжение объектов Конюхова ЕА Москва Издъ "Мастерство" 2001
Electric power System basics. Steven W.Blume. 2007 Canada 237.
Electrical Energy Systems. Muhamed E.El Hawary USA 2000. 369
Introduction to Electrical power systems. Muhamed E.El Hawary USA 2008. 397
Хошумухамедов И.М., Пичуев А.В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования. Москва изд МГГУ 2005
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
– rasmda MerlinGerin firmasining avtokompressorli o‘chirgichi keltirilgan va mexanizmining har xil bosqichlardagi uchirish holatlari keltirilgan
|