ISHLAB CHIQARISH TEXNOLOGIK CHIZMALARI

Chizma bo'yicha tartib raqami
|
Uskuna nomi
|
Miqdori,
dona.
|
Materiallar, himoya usullari
|
Texnik tavsivlari
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Xom havo kompressori
|
C611001
|
Xom havo kompressori
|
1
|
|
Markazdan qochirivchi kompressor
Muhiti- havo
Ishlab chiqarish quvvati
-110 000 Nm3/h
Harorati:
kirishda- atrof muhiti,
chiqishda 105 °C yuqori emas
Bosim: kirishda - 94,4 kРа
chiqishda 0,6 MPa
Elektr dvigatel quvvati-
10 100 kW
Inom- 681,6A
ƞ-995 ay/min
|
Е611206
|
Sovutgich
1-bosqich
|
1
|
Q345R,
latun
|
O‘lchamlari:
7098х1746х2290 mm
Issiqlik almashinuv yuzasi - 1660,14 m2
Quvurlar ichidagi muhit- suv
Тish -40 оС
Pish – 0,45 МРа
Тhisob – 65 оС
Рhisob -1,0 МРа
Quvurlar orasidagi muhit- havo
Тish – 133,21 оС
Рish– 0,119 МРа
Тhisob – 160 оС
Рhisob -0,4 Мрa
|
Е611207
|
Sovutgich
2-bosqich
|
1
|
Q345R,
latun
|
O‘lchamlari:
7098х1746х2290 mm
Issiqlik almashinuv yuzasi - 1660,14 m2
Quvurlar ichidagi muhit- suv
Тish -40 оС
Рish – 0,45 МРа
Thisob – 65 оС
Рhisob -1,0 МРа
Quvurlar orasidagi muhit- havo
Тish – 103,5 оС
Рish– 0,269 МРа
Тhisob – 130 оС
Рhisob -0,4 МРа
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Х611001
|
Xom havo kompressori-ning shovqin so‘ndiruvchisi
|
1
|
CS
|
Diametr -1400 mm
Balandligi-3400 mm
Muhit- havo
Тish – 100 оС
Pish – 0,51 МРа
Тhisob – 150 оС
Phisob -0,6 МРа
|
ЕН611201
|
Elektorli isitgich
|
1
|
|
Quvvati - 2,0 kW,
Kuchlanishi - 220 V
Muhit – havo
|
ЕН611202АВ
|
Termostatli elektor isitgich
|
2
|
|
Quvvati-15kW,
Kuchlanishi - 380 V
Muhit – moy
|
Р611203
|
Vintli moy nasos А
|
1
|
CS
|
Muhit - moylovchi moy
Ishlab chiqarishi – 440 dm3/min
Aylanishlar chartotasi -
1470 r/min
Тish – 80 oC
Тhisob– 1,0 MPa
Elektro dvigatel quvvati - 11 kW
Inom- 21,5A
|
Р611204
|
Vintli moy nasos В
|
1
|
CS
|
Muhit- moylovchi moy
Ishlab chiqarishi – 440 dm3/min
Aylanishlar chartotasi - 1470 r/min
Тish – 80 oC
Тhisob– 1,0 MPa
Elektro dvigatel quvvati -11 kW
Inom- 21,5A
|
Е611201АВ
|
Moy sovulgichi
|
2
|
06Cr19Ni10 CS
|
O‘lchamlari:
650х600х1900 mm
Issiqlik almashinuv yuzasi – 60 m2
Quvurlar ichidagi muhit- suv
Тish – 30/40 оС
Pish – 0,45/0,25 МРа,
Тhisob – 100 оС
Phisob -1,6 МРа
Quvurlar orasidagi muhit- moy
Тish – 80/45 оС
Pish – 0,7 МРа
Тhisob – 100 оС
Phisob -1,6 МРа
|
F611201АВ
|
Moy filtri
|
2
|
304
|
O‘lchamlari:
1220х450х1400 mm
Muhit - moy
Тish – 45 оС
Pish – 0,7 МРа
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
Тhisob – 80 оС
Phisob -1,6 МРа
|
CA611205
|
So‘ruvchi ventelyator
|
1
|
|
O‘lchamlari:
500х850х1100 mm
Muhit – moy
Elektro dvigatel quvvati - 1,5 kW
Inom- 3,23A
ƞ-2880 ay/min
|
V611201
|
Moy idishi
|
1
|
06Cr19
Ni10
|
Hajmi – 4,8 m3
O‘lchamlari: 2520х1760х1600 mm
Muhit - moy
Тish – 80 оС
Pish – atmosfera
Тhisob – 100 оС
Phisob – atmosfera
|
V611202
|
Moy idishidan chiqishi
|
1
|
06Cr19
Ni10
|
Hajmi – 1,2 m3
O‘lchamlari: 1800х1400х1800 mm
Muhit- moy
Тish – 80 оС
Pish – atmosfera
Тhisob – 100 оС
Phisob – atmosfera
|
V611203
|
Akkumulyator
|
1
|
304
|
Hajmi – 0,1 m3
O‘lchamlari:
500х400х2200 mm
Muhit- moy
Тish – 45 оС
Pish – 0,2 МРа
Тhisob – 100 оС
Phisob –2,0 МРа
|
Havoni siquvchi kompressor
|
C611002
|
Havoni siquvchi kompressor
|
1
|
|
Markazdan qochiruvchi kompressor
Muhit-havo
Ishlab chiqarishi–
29 600 Nm3/h
Harorati:
Kirishda, ko‘pi bilan – 27 oС
|
|
|
|
|
Chiqishda, ko‘pi bilan -40 °C
Bosim: kirishda- 0,57 МРа
chiqishda-1,17 MPa
Elektr dvigateli quvvati-
1 120 kW
Inom- 74,8A
ƞ-2981 ay/min
|
Х611002
|
Havoni siquvchi kompressor-
|
1
|
CS
|
Diametr - 1400 mm
Balandligi - 3400 mm
Muhit – havo
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
ning shovqin so‘ndirgichi
|
|
|
Tish – 40 оС
Pish – 1,175 МРа
Тhisob – 60 оС
Phisob -1,35 МРа
|
Е611315
|
Chiqish gazining sovutgichi
|
|
|
|
Р611313
|
Yordamchi moy nasosi
|
1
|
Quyma po‘lat
|
Vintli nasos
Muhit - moylovchi moy
Ishlab chiqarishi –
185 dm3/min
Aylanishlar chartotasi -
1450 r/min
Tish – 75 оС
Ishchi bosimi:
So‘rish – atmosferaga
hiqarish – 0,6 МРа
Тhisob – 80 оС
Phisob -0,6 МРа
Elektro dvigatel quvvati –
5,5 kW
Inom- 11,2A
ƞ-1465 ay/min
|
Р611318
|
Asosiy moy nasos
|
1
|
CS
|
Uzatmani kompressordan oluvchi vintli nasos
Muhit – moylovchi moy
Ishlab chiqarishi-
195 dm3/min;
r= 2957 r/min
Tish -75 ºС
Bosim:
Kirish – atmosfera
Chiqish – 0,6 МРа
|
|
|
|
|
Thisob – 80 оС
Рhisob -0,6 МРа
O‘qning quvvati –5,5 kW
|
Е611317АВ
|
Moy sovutgichi
|
2
|
CS 06Cr19Ni10
|
O‘lchamlari
2200х500х2000 mm
Issiqlik almashinuv yuzasi-
17 m2
Quvur ichidagi muhit- suv
Тish – 30÷40 оС
Рish – 0,25÷0,45 МРа
Тhisob – 100 оС
Рhisob -1,6 МРа
Quvurlar orasidagi muhit- moy
Тish – 45÷75 оС
Рish – 0,55 МРа
Тhisob – 100 оС
Рhisob-1,6 МРа
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
F611311АВ
|
Moy filtr
|
2
|
304
|
O‘lchamlari:
1220х450х1400 mm
Muhit - moy
Тish– 45 оС
Рish – 0,55 МРа
Тhisob – 80 оС
Рhisob -1,6 МРа
|
СА611314
|
So‘ruvchi ventelyator
|
1
|
|
O‘lchamlari: 500х850х1100 mm Muhit - moy
Elektro dvigatel quvvati –
1,1 kW
Inom- 2,43A
ƞ-2860 ay/min
|
ЕН611312
|
Statorli elektr isitgich
|
1
|
|
Quvvati- 12 kW,
Kuchlanishi - 380 V
Muhit - moylovchi moy
|
V611301
|
Moy idishi
|
1
|
06Cr19Ni10
|
Hajmi – 2,3 m3
O‘lchamlari:
33400х1500х620 mm
Muhit – moylovchi moy
Тish – 75 о
Рish – atmosfera
Тhisob – 100 оC
Рhisob – atmosfera
|
|