1. Reja Haddan tashqari oqimdan himoya qilish

|
1. Reja Haddan tashqari oqimdan himoya qilish
|
bet | 1/5 | Sana | 21.12.2023 | Hajmi | 0,52 Mb. | | #126210 |
Bog'liq ........ taqdimoti
Mundarija
1.Reja…………………………………………………………………….2
2.Haddan tashqari oqimdan himoya qilish………….…3
3.Differentsial himoya……………………………………….…..4
Bo‘ylama differensial himoya…………………….…..4
Ko‘ndalang differensial himoya………………………8
Yo‘naltirilgan ko‘ndalang differensial himoya…..9
4.Kuchlanishga asoslangan himoya……………………..12
5.Xulosa……………………………………………………………….16
6.Foydalanilgan adabiyotlar………………………………..17
Kondensator batareyalarinining rele himoyasi
Reja:
Haddan tashqari oqimdan himoya qilish
Differentsial himoya
Kuchlanishga asoslangan himoya
1. Haddan tashqari oqimdan himoya qilish
Haddan tashqari oqimdan himoya qilish elektr tizimlari va jihozlarini haddan tashqari oqim oqimidan himoya qilishning keng tarqalgan usuli hisoblanadi. U tizimdagi qisqa tutashuvlar, ortiqcha yuklanishlar yoki nosozliklar natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan g'ayritabiiy yoki xavfli oqim darajasini aniqlash va ularga javob berish uchun mo'ljallangan. Haddan tashqari oqimdan himoyalanish haqida umumiy ma'lumot:
1. Maqsad: Haddan tashqari oqimdan himoya qilishning asosiy maqsadi - uskunaning shikastlanishining oldini olish, yong'in xavfini minimallashtirish va oqim xavfsiz chegaralardan oshib ketganda oqimini to'xtatib, xodimlarning xavfsizligini ta'minlashdir.
2. Haddan tashqari oqim o'rni: Haddan tashqari oqimdan himoyalanish odatda zanjir bo'ylab o'tayotgan oqimni sezadigan va oqim oldindan belgilangan chegaradan oshib ketganda o'chirish mexanizmini faollashtiradigan qurilmalar bo'lgan haddan tashqari oqim relelaridan foydalanishni o'z ichiga oladi.
3. Haddan tashqari oqimdan himoyalanish turlari: Haddan tashqari oqimdan himoyalanishning har xil turlari mavjud, jumladan, lahzali, aniq vaqtli va teskari vaqtli relelar. Oqim oldindan belgilangan qiymatdan oshib ketganda, lahzali o'rni darhol o'chadi. Aniq vaqt o'rni o'chirishdan oldin belgilangan vaqt kechikishiga ega. Teskari vaqt o'rni haddan tashqari oqimning kattaligiga teskari o'zgarib turadigan vaqtni kechiktirishni ta'minlaydi.
4. Muvofiqlashtirish: Haddan tashqari oqimdan himoya qilish tizimda eng yaqin himoya moslamasi nosozlik paytida birinchi bo'lib ishlashini ta'minlash uchun tizimda muvofiqlashtirilishi kerak, bu esa tizimning qolgan qismiga ta'sirini kamaytiradi. Bu muvofiqlashtirish nosozliklarni tez va tanlab ajratishga yordam beradi, ishlamay qolish va uzilishlarni minimallashtiradi.
5. Selectivlik: Haddan tashqari oqimdan himoya qilish tizimlari tanlangan bo'lishi kerak, ya'ni tizimning faqat noto'g'ri bo'limi ajratilishi kerak, qolgan qismi esa ishda qoladi. Bu faqat kerakli qismning uzilishini ta'minlaydi va umumiy tizimga ta'sirni kamaytiradi.
6. Sezgi usullari: Haddan tashqari oqim o'rni oqim oqimini o'lchash va kerak bo'lganda o'chirish mexanizmini faollashtirish uchun oqim transformatorlari (CT) yoki oqim sensorlari kabi turli xil sezish usullaridan foydalanishi mumkin.
7. Ilova: Haddan tashqari oqimdan himoyalanish turli elektr tizimlarida, jumladan, quvvat taqsimlash tarmoqlarida, motorni boshqarish markazlarida, transformator himoyasi va kondansatör banki himoyasida qo'llaniladi.
Shuni ta'kidlash kerakki, haddan tashqari oqimdan himoyalanishning o'ziga xos tatbiq etilishi elektr tizimining talablari va xususiyatlariga qarab farq qilishi mumkin. Haddan tashqari oqimdan samarali himoya qilish sxemasini ishlab chiqish va amalga oshirish uchun malakali elektrotexnika muhandisi yoki mutaxassis bilan maslahatlashish tavsiya etiladi.
|
| |