Shchitlarning ichki yuzalarida avtomatlashtirish vositalarini joylashtirish

|
Shchitlarning ichki yuzalarida avtomatlashtirish vositalarini joylashtirish
|
bet | 15/96 | Sana | 22.06.2024 | Hajmi | 10,46 Mb. | | #265084 |
Bog'liq ASLUS javoblarShchitlarning ichki yuzalarida avtomatlashtirish vositalarini joylashtirish.
Shchitlarning ichki yuzalarida avtomatlashtirishning yordamchi vositalari joylashtiriladi: rele, transformatorlar, elektr manbalar, yoqib o‘chirgich panellari, qisqa tutashdan saqlagichlar, reduktorlar, filtrlar, xamda rostlagich va funksional bloklar.
Elektr va pnevmatik qurilmalarni ularning konstruktiv xususiyatlarini hisobga olgan xolda joylashtiriladi. Odatda elektrjixozlar shchitlarning chap tomonida va pnevmojixozlar o‘ng tomonida joylashtiriladi (orqa tomonidan qaraganda).
Jixozlar shchit asosidan quyidagi balandlikda o‘rnatiladi:
-transflrmatorlar, manbalar, yuritgichlar, shchitning yorituvchi lampalar, qo‘ng‘iroqlar 1700-2000mm,
-rostlagichlar, funksional bloklar, rels 600-1800mm,
-Yoqib-o‘chirgichlar, avtomatlar, razetkalar 700-1700mm,
-Manometrlar 700-1800mm,
-pnevmatik manba jixozlari-reduktor, filtr 300-700mm,
-kommutatsion qisqichlar (k3) 350-1900mm,
-xavo kollektori 250-500mm.
Shchitlarga elektr manba manba shchiti ESHP-2m orqali beriladi. Unda odatda 2ta paket o‘chirgich va 4ta qisqa tutashdan saqlagich bo‘ladi.
Havo manbai odatda 1 20 nishab bilan xavo kollektori orqali beriladi (dy=20-50mm). Odatda kollektor oxirida yig‘ilgan kondensatni tushirib yuboruvchi qurilma o‘rnatiladi.
Eni 600mm bo‘lgan shchitlarda 4ta xavoni tayyorlash qurilmasi, 800mm likda 5ta va 1000mm da 6ta qurilma bo‘lishi mumkin.
Kommutatsion qisqichlarning (K3) sonini va joylashish joyini aniqlash.
Kommutatsion qisqichlar ichki va tashqi elektr jixozlar simlarini ulash uchun ishlatiladi. Shuningdek, shchitning xar xil seksiyalarida joylashgan yoki xar xil shkaflarda joylashgan qurilmalarni ulashda ishlatiladi.
Shchitning bir seksiyasida joylashgan qurilmalarni ulashda kommutatsion qisqichlardan foydalanilmaydi. Shuningdek termoparani ikkilamchi o‘lchov asbobiga ulashda xam kommutatsion qisqichlar ishlatilmaydi.
Kommutatsion qisqichlar odatda shchitning umumiy ko‘rinishida, orqa tomondan ko‘rinish (montaj-kommutatsiya) chizmasida ko‘rsatiladi. Kommutatsion qisqichlar sonini prinsipial elektr chizmalardan va o‘lchov asboblarining texnik xarakteristikalaridan olinadi.
Qisqichlar odatda gruppalanadi: agregatlar bo‘yicha o‘lchash, rostlash, boshqarish va signallash tizimlari bo‘yicha va ishlatiladigan kuchlanish bo‘yicha (36v va 220v) 220v kuchlanish bilan ishlovchi simlar qopqoqlangan bo‘lishi yoki ogoxlantiruvchi yozuvlar bilan ogoxlantirilgan bo‘lishi kerak.
Qisqichlar guruxlarini bir-biridan erkin qisqichlar yoki markirovka qiluvchi kolodkalar ajratib turadi.
Xar bir qisqichlar guruxida rezerv qisqichlar hisobga olinadi. Odatda xar 6ta qisqichga 1ta rezerv qisqich, 7-16 qisqichga 2ta, 17-32 qisqichga 3ta rezerv qisqich hisobga olinadi.
Kommutatsion qisqichlar odatda gorizontal ravishda joylashtirilib oldi tomondagi yoki yon tomondagi panellarga o‘rnatiladi. O‘rnatilish balandligi 350-800mm.
Pultlarda kommutatsion qisqichlar yon devorda 350mm balandlikda gorizantal ravishda o‘rnatiladi.
Agar qisqichlar 2 qator bo‘lsa, unda ular orasidagi masofa 200mmdan kam bo‘lmasligi kerak.
Agar shchitga impuls trubalar olib kelinsa, unda “pereborochniy soyediniteli” (PS)lar o‘rnatiladi. Ular (PS) shchitning yon devoriga o‘rnatiladi.
Elektr ulash simlarini tanlashda mumkin bo‘lgan tok “yuklamasi” hisobga olinadi. Odatda polixrolvinil izolyatsiyali mis simlar ishlatiladi. Simlarning kesim yuzasi 0,35, 0,5, va 1mm2 bo‘lishi mumkin.
Impuls trubkalar vazifasiga qarab, ichidagi moddaning kimyoviy xususiyatiga qarab, o‘lchov asboblariga ulanish razmerlariga qarab tanlanadi. Shchit ichida ham tashqi ulashda ishlatiladigan trubkalar ishlatiladi. Qo‘shimcha polietilen, polivinilxloridli, po‘lat va mis trubkalardan foydalaniladi. Ulash gorizontal hamda vertikal ravishda eng qisqa yo‘l bo‘yicha tortiladi.
|
| |