Elektr stansiya generatorlarini avtomatik sinxronlashni hisoblash va usullarini tanlash

|
Elektr stansiya generatorlarini avtomatik sinxronlashni hisoblash va usullarini tanlash
|
bet | 3/3 | Sana | 13.01.2024 | Hajmi | 0,55 Mb. | | #136567 |
Bog'liq 5-Maruza (3)Elektr stansiya generatorlarini avtomatik sinxronlashni hisoblash va usullarini tanlash Avtomatik sinxronlash (AS) usullarini tanlash vaqtida normal sharoitda generatomi tizimga o‘zi sinxronlanuvchi usulda ulash mumkinligini tekshirish kerak (ya’ni generator quwatida keskin yetishmovchilik bolganda). Bunday tekshiruv uchun quyidagilami bajarish lozim: a) sinxronlovchi generator ulanish shart bo‘lgan tizimning ekvivalent almashtirish sxemasini tuzish va sxemaga tegishli bo‘lgan barcha elementlaming qarshiligini, kuchlanishini 1-pog‘onagan keltirilgan yoki bazis qiyinatiga keltirish, NAQU hisobida ko'rsatilganidek. Bunda generatorlarning qarshiligi va EYUK sxemaga o‘zining o‘tkinchi qiymatlari X', vaEq bilan kiritish. Bazis kuchlanish o ‘rniga sinxronlovchi generator nominal kuchlamshini olish maqsadga muvofiq. Hisobda esa solishtirma tizim birligida bazis o‘miga shu generatorning nominal quwatini olish kerak; b) sxemani 2.12-rasmdagidek soddalashtirish. Bu yerda х'л sinxronlovchi generatorning o ‘tkinchi qarshiligi; X. va E \- tizimning o‘tkinchi qarshiligi vaEYUK (hisobni osonlashtirish maqsadida E'so‘miga tizim kuchlanishi U, qabul qilinadi).
d) qo‘zg‘atilmagan generator ishlab turgan paytdagi tenglashtiruvchi tokning o‘tkinchi qiymatini topish (EYuK nolga teng).
Q uw at defitsiti boimagan paytda generatomi tizimga o ‘zi sinxronlanuvchi ulash imkoniyatini tekshirish uchun quyidagi tengsizlik qanoatlantirilishi kerak
Bu yerda J No,„- sinxronlovchi generatorning nominal toki. Agar tengsizlik bajarilsa, gidrogeneratorlar uchun avtomatik, turbogeneratorlar uchun yarim avtomatik sinxronizatsiya qurilmasi qo‘llaniladi. Bu qurilmalarda rele o‘matmasining chastotalar farqi 1,0-1,5 Gs qabul qilinadi.
Л.„„ • 15 bo iganda, elektroitnmlv* uMternlorlurini tizim bilan parallel iilusli doimiy o'tib ketish burohftglga *ци ho'lgan yarim avtosinxronizatorlar yordamida (turbogeneratorltr uohuii) yoki o lib ketish burchagining doimiy vaqtiga ega bo‘lgan avtosinxronitttorl bilan ulanudi. Eslatib o ‘tish joizki, avtomatikttiu qo'llashda q o id a sinxronlash ishlatilmaydi, shuningdek, tizimda quvval yelinliinovchil igi ortib ketganda generatorlami tizimga o‘zidan ishga tuahldh uniiIiiIu ulashga ruxsat beriladi. Qachonki, sirpanish tenglashtiruvchi tok qiynmtiga bog'liq bo'lm agan holda 20 % gacha bo'lganida. Sinxroni/atniyiuii Insoblash sinxronizatsiya parametrlarini aniqlashdan iborat, y a’ni nirpaniNhning hisobiy chastotasi v a ruxsat etilgan xatolik burchagi (
Bu yerda: iU ugX atenglashtiruvchi tok turtkisining ruKsat etilgan qiymati;
X'd v a £■'- o ‘ta o ‘tkinchi qarshilik va EYUK generator uchun;
X - tizim qarshiligi;
X „ - tizim bilan bog‘langan generator qarshiligi.
Siфanishning hisobiy chastotasi taxminan quyidagilardan aniqlanadi:
doimiy o ‘zish burchakli sinxronizator uchun
Bu yerda tm,~ generator (yoki blok) zanjiridagi uzgichni ulash vaqti;
doimiy o‘zish vaqtlilik sinxronizator uchun:
Bu yerda &tm - uzgichni ulash vaqtidagi tanlash;
V ,- avtosinxronizator operejeniyasi relesining xatoligi.
Keyin sirpanishning hisobiy chastotani hisoblangan qiymatini tekshirish amalga
Oshiriladi
Bu yerda S e h 4 - generatoming tizimga ulangandan keyingi rotorining chegaraviy
qochish burchagi;
< W w ruxsat etilgan burchak xatoligi;
7’, - sinxronizats yalovclii agregatning inersiya doimiysi;
msp- sirpanishntng hisobiy chastotasi;
fflw- nominal chastota;
X'a.Xsr.,x p - tisdmning, generatoming va uning tizim bilan bogianish
qarshiligini keltirilgan qiymatdagi o‘ta-o‘tkinchi qarshiligi (generatoming nominal
parametrlari qiymatiga keltirilgan).
Agar hisoblashda cosdrt,g < -l boisa, unda ®5«ning qiymati £-1
tengsizlik qanoatlantirilguncha kamaytirish kerak.
Sinxronizatsiyaning ma’lum qiymatlarida operejeniyaning doimiy burchagi
sinxronizator o‘matmasi quyidagichatopiladi.
Vaqt relesi o ‘matmasi ( tK) ni tK = 0,3-0 ,5 s deb qabul qilinadi.
Minimal kuchlanish relesi o'matmasi:
Bu yerda: UK- kuchlanish transformatorining ikkilamchi nominal kuchlanishi
Doimiy o‘zish vaqtliga ega sinxronizatorda quyidagicha qabul qilinadi:
- o‘zish vaqti = („•;
- chastotalar farqini boshqaruvchi rel e о ‘ matmasi
kuchlanishlar farqini boshqaruvchi rele o'matmasi и о,гЮ) = (0,1-0,15);
qaytish kuchlanish relesi «chastota qo‘shadi» va rele «chastota kamaytiradi»
kontur vaqt relesining o'matmasi (sirpanish kuchlariishining bir davriga mos
keluvchi chastota о ‘zgarishining impuls davomiyligi) timp = or2-o,3s.
Nazorat savollari:
1. Sinxronlashning qanday usullari mavjud?
2. Generatorlami o z-o‘zini sinxronlash usuli.
3. 0 ‘z-o‘zini sinxronlashda nima uchun MAS o‘chirilgan holatda generator ulanadi?
4. 0 ‘z-o‘zini sinxronlashda generatomi kechikishiga nima sababchi bo‘ladi?
|
| |