Transformatorlarni almashinish sxemalari va vektor diagrammalari

Transformatorlarni almashinish sxemalari va vektor diagrammalari
Transformatorlarni almashinish sxemalari va vektor diagrammalari
Reja
Transformatorlarning elektr tarmoqlarda vazifasi.
Transformatorlarning aktiv va induktiv qarshiliklari.
Qisqa tutash va salt yurish isroflari.
Transformatorning hisoblashda, g-simon almashtirish sxemasidan foydalaniladi. Almashtirish sxemasining qarshiliklari transformatorning texnik ko‘rsatgichlari asosida hisoblanadi. Transformatorning qisqa tutash va salt yurish rejimi tushunchalaridan foydalanib almashtirish sxemasi qarshiliklarini ifodalaymiz qisqa tutash rejimiga doir ta’rif:
Ikkilamchi cho‘lg‘amlar qisqa tutalganda, birlamchi cho‘lg‘amdagi tok nominal qiymatga ega bo‘lgan kuchlanishning qiymati, qisqa tutash kuchlanishi deyiladi.
Qisqa tutash rejimidagi quvvat isrofi bu har ikkala cho‘lg‘amlarda nominal tok o‘tganda ajralib chiqadigan issiqlik isrofidir. Shunga asoslanib yozamiz bir faza uchun:
Bu formuladan aktiv qarshilikning ifodalasak:
Qisqa tutash kuchlanishi, transformatorning nominal kuchlanishidan foiz hisobida:
; tokning to‘liq quvvat orqali ifodasi:
Bu formulaning qisqa kuchlanishi ifodasiga kiritsak:
, bu formuladan
Transformatorning ketma-ket bog‘langan RT va XT parametrlarining uning texnik kattaliklari orqali ifodaladik.
Endi salt yurish rejimi toki orqali paralel bog‘langan qarshiliklaridagi (o‘tkazuvchanlikdagi) quvvat isrofini ifodalaymiz. Avvalo ta’kidlab o‘tamizki, bu isroflar transforning po‘lat uzashda qayta magnitlanish [vt] va uyurmaviy toklar (faza toklari) [dt] paydo bo‘lish natijasidir.
Salt yurish toki, transformatorning birlamchi cho‘lg‘amining tokidan foiz hisobida beriladi: Demak
Calt yurish toki, bu reaktiv (induktiv) tokdir. Shuning uchun yuqoridagi ifodaning quyidagicha yozsak bo‘ladi:
;
Po‘lat uzoqda uyurmaviy toklar paydo bo‘lishi natijasida aktiv quvvat isrofi bevosita transformatorning texnik ko‘rsatgichlarida beriladi:
Rs.yu = Ro
Yuqorida transformatorning cho‘lg‘amlarining qarshiliklari qisqa tutash kattaliklari orqali ifodaladik. Endi shu qarshiliklardagi quvvat isroflarning ifodalaymiz.
Aktiv quvvat isrofi:
bir faza uchun
In – iste’mol tokining to‘liq quvvat orqali ifodalab, RT-qarshilikning (1) tenglamadagi formulasi kiritsak quvvat isrofi quyidagicha yoziladi:
transformatorning yuklantirish koeffisiyenti deyiladi.
Bu kattalik transformatorning ikkilamchi cho‘lg‘amiga ulangan elektr iste’molning quvvati, me’yoriy quvvatdan farqining anglatadiyu. Transformatorlar aynan shu kattalik asosida tanlanadi. Iste’molchining elektr ta’minlash ishonchliligi kategoriyasi qancha yuqori bo‘lsa, yuklantirish koeffisiyenti shuncha past bo‘lishi kerak.
Qisqa tutash rejimining reaktiv quvvat isrofi:
Agar podstansiyada n-ta transformator ishlaganda aktiv va reaktiv quvvatlar isrofi quyidagicha yoziladi:
Bu ifodalar asosiy hisob formulalar, unga kiradigan kattaliklar transformatorning texnik ko‘rsatgichlaridan olinadi.
Rk va Rs.yu – nominal rejimdagi qisqa tutash va salt yurish isroflari formulaga kiritish [kvt]
Uk%, Ic.yu% - qisqa tutash kuchlanishi va salt yurish toki formulaga foiz hisobida kiritiladi.
Sist- transformatorning ikkilamchi cho‘lg‘amiga ulangan haqiqiy elektr iste’mol, [kvt] –formulaga kiritish birliki [kvt]
Sn.t – tanlangan transformatorning nominal (me’yoriy) quvvati, [kvt] –formulaga kiritish birligi [kvt]
http://fayllar.org
|