GRES ning texnik suv ta’minoti manbai qilib Salar GES derivatsion kanali tanlangan bo‘lib, u Bo‘z Suv GESlar kaskadiga kiradi

|
GRES ning texnik suv ta’minoti manbai qilib Salar GES derivatsion kanali tanlangan bo‘lib, u Bo‘z Suv GESlar kaskadiga kiradi
|
bet | 5/14 | Sana | 22.12.2023 | Hajmi | 3,86 Mb. | | #126666 |
Bog'liq Kurs loyiha (1) GRES ning texnik suv ta’minoti manbai qilib Salar GES derivatsion kanali tanlangan bo‘lib, u Bo‘z Suv GESlar kaskadiga kiradi. Stansiyaning birinchi navbati uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri suv ta’minoti sxemasi qabul qilingan bo‘lib, suv kam va qish davrlarida iliq suv qo‘shish ko‘zda tutilgan. Kirish kanalidan suv qirg‘oq nasoslari orqali turbina kondensatorlariga uzatilib, u yerdan ikkita yopiq tashlash kanallari orqali Bo‘z Suv derivatsion kanaliga tashlanadi. Stansiyaning 2-navbati uchun texnik suv ta’minlashning aylanma sxemasi qabul qilingan bo‘lib, maydoni 4000 m2 bo‘lgan 3 ta bashnya tipidagi gradirniya o‘rnatish ko‘zda tutilgan edi. Biroq bir qator sabalarga ko‘ra aylanma texnik suv ta’minlash sxemasi qurilishi to‘xtab qolgan. To‘g‘ridan to‘g‘ri sxemaning ishlashi xam ko‘zda tutilgan edi. 2-rasm. Toshkent IEShozirgi ko’rinishi
1.2 Yongʻin xavfsizligini taminlash boyicha texnik chora-tadbirlar
Ishlarni tayyorlashda elektr xavfsizligini ta'minlash bo'yicha texnik chora-tadbirlar amalga oshirilishi kerak. Texnik faoliyatga quyidagilar kiradi:
uzilishlar ishlab chiqarish;
plakatlarni osib qo'yish va ish joyini panjara bilan o'rash;
kuchlanish yo'qligini tekshirish;
Zazemlena qoplamasi.
Ishlab chiqarishni to'xtatish. Kuchlanishni olib tashlash bo'yicha ishlarni bajarishda, ish olib boriladigan elektr inshootining qismlari uzilishi kerak. Shuningdek, odamlar, asboblar yoki ish paytida ishlatiladigan asbob-uskunalar xavfli yaqinlashishi mumkin bo'lgan oqim o'tkazuvchi qismlar o'chirilishi kerak.
O'chirishdan so'ng, almashtirish moslamalarining tasodifiy yoki o'z-o'zidan yoqilishining oldini olish uchun choralar ko'rish kerak. Buning uchun ular qulflanadi yoki drayvlarning tutqichlari chiqariladi. Operatsion novdalar bilan yoqilgan bir qutbli ajratgichlarning pichoqlariga izolyatsion prokladkalar qo'yiladi. Masofadan boshqarish pulti bo'lgan kommutatsiya qurilmalari uchun boshqaruv oqimi davrlari uziladi. Sigortalar chiqariladi, simlar quvvat tugmalaridan yoki haydovchi bobinlaridan uziladi va hokazo.
Oqim va kuchlanishni o'lchash transformatorlarini uzganda, teskari o'zgarishlarni oldini olish uchun yuqori va past kuchlanish tomondan uzilishlar amalga oshiriladi.
O'chirishlar amalga oshirilgandan so'ng, taqiqlovchi plakatlar "Yoqmang. Odamlar ishlayapti”. Havo yoki kabel liniyalarida ishlaganda plakatlar “Yoqmang. Chiziqli ish. Xuddi shu plakatlar olib tashlangan sigortalarda joylashtirilgan.
Odamlar yoki asboblarning xavfli yaqinlashishi mumkin bo'lgan ajratilmagan oqim o'tkazuvchi qismlar himoyalangan bo'lishi kerak. Buning uchun qalqonlar, ekranlar, ekranlar yoki dielektrik materiallardan tayyorlangan ko'chma to'siqlardan foydalanish mumkin. To'siqlardan kuchlanish ostida bo'lgan oqim qismlarigacha bo'lgan masofalar Qoidalar bilan tartibga solinadi. Ogohlantirish plakatlari “To'xtang. Kuchlanishi".
Elektr inshootlarida kuchlanishni olib tashlash bilan ishlashni boshlashdan oldin kuchlanish yo'qligini tekshirish amalga oshiriladi. Kuchlanishning yo'qligi zavodda ishlab chiqarilgan xizmat ko'rsatuvchi kuchlanish ko'rsatkichlari yordamida tekshiriladi. Ko'rsatkichlarning xizmat ko'rsatish qobiliyatini tekshirish aniq quvvatlangan oqim o'tkazuvchi qismlarda amalga oshiriladi.
Zazemlena kuchlanish yo'qligini tekshirgandan so'ng amalga oshiriladi. 1000 V dan yuqori elektr inshootlarida Zazemlena pichoqlarini kiritish IV elektr xavfsizligi guruhiga ega bo'lgan bir kishi tomonidan amalga oshirilishi mumkin. 1000 V dan yuqori elektr inshootlarida ko'chma Zazemlena o'rnatish elektr xavfsizligi III va IV guruhlari bo'lgan ikki kishi tomonidan amalga oshirilishi kerak. 1000 V gacha bo'lgan elektr inshootlarida barcha Zazemlena ishlari elektr xavfsizligi III guruhiga ega bo'lgan bir kishi tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Zazemlena ishlari elektr izolyatsion qo'lqoplar bilan amalga oshirilishi kerak. Portativ Zazemlena belgilangan talablarga javob berishi kerak. Zazemlena amalga oshirilgandan so'ng, "Grounded" plakatlari osib qo'yiladi.
Ish boshlanishidan oldin amalga oshiriladigan asosiy tashkiliy chora - bu ishchilarning xavfsizligini ta'minlash shartlarini belgilaydigan ish ruxsatnomasini berish.
Qoidalar mavjud elektr inshootlarida ishlash uchun uchta turdagi ruxsatnomalarni o'rnatadi: buyurtma, buyurtma, joriy operatsiya tartibida ruxsatnoma.
Buyurtma - bu belgilangan shakldagi maxsus blanka bo'yicha tuzilgan va mazmuni, ish joyi, uning boshlanish va tugash vaqtini, xavfsiz ishlash shartlarini, jamoa tarkibini va javobgar shaxslarni belgilaydigan ishlarni ishlab chiqarish bo'yicha topshiriq. ish xavfsizligi va boshqalar.
Elektr qurilmalariga texnik xizmat ko'rsatish bilan bir qatorda:
a) stressni bartaraf etish bilan;
b) oqim o'tkazuvchi qismlarda va ularning yaqinida kuchlanishni olib tashlamasdan.
Buyurtma - bu ishni bajarish uchun topshiriq bo'lib, uning mazmuni, joyi, vaqti, xavfsizlik choralari (agar kerak bo'lsa) va uni bajarish ishonib topshirilgan shaxslarni belgilaydi. Buyurtma to'g'ridan-to'g'ri yoki operatsion jurnalga keyingi kiritish bilan aloqa orqali uzatilishi mumkin.
Joriy ekspluatatsiya - operativ (ekspluatatsiya va ta'mirlash) xodimlarining bir smenada o'zlariga biriktirilgan uchastkada mustaqil ravishda bajarilishi, bu jarayonda zarurat tug'iladi. Xizmat. Ular ma'lum bir uchastka, ustaxona, korxona uchun tuzilgan ishlarning maxsus ro'yxati bilan belgilanadi.
Mavjud elektr inshootlarida bajariladigan ishlarning toifalari. Qoidalar ishning to'rtta toifasini belgilaydi: stressni to'liq bartaraf etish bilan; qisman stressni bartaraf etish bilan; quvvatlangan yoki ularga yaqin bo'lgan oqim o'tkazuvchi qismlarda bajariladi; kuchlanish ostida ishlaydigan qismlardan kuchlanishni olib tashlamasdan amalga oshiriladi.
To'liq quvvatsizlanish bilan ish barcha oqim o'tkazuvchi qismlardan kuchlanish olib tashlangan va quvvatlangan qo'shni elektr inshootiga qulflanmagan kirish joyi bo'lmagan joyda amalga oshiriladi. Ushbu toifadagi ishlarni bajarishda, agar kerak bo'lsa, xonada faqat statsionar yoritishga ruxsat beriladi. Agar ish jarayonida portativ lampalar yoki qo'lda ishlaydigan elektr asboblardan foydalanish yoki qo'shimcha ishlarni bajarish (masalan, payvandlash) talab etilsa, u holda ish tartibida tegishli yozuv kiritilishi kerak.
Kuchlanishni qisman olib tashlash bilan ish tashqi elektr inshootlari joylashgan hududda yoki alohida elektr xonasida joylashgan elektr inshootida amalga oshiriladi, bu erda kuchlanish faqat ish olib boriladigan ulanishlardan yoki ularning uchastkalaridan chiqariladi yoki bu erda kuchlanish oqim o'tkazuvchi qismlardan butunlay olib tashlanadi, lekin yaqin atrofdagi elektr inshootining binolariga qulflanmagan kirish joyi mavjud bo'lib, u quvvatlanadi.
Kuchlanishni (kuchlanish ostida) olib tashlamasdan, ish kuchlanish ostida oqim o'tkazuvchi qismlarda, shuningdek ulardan ruxsat etilganidan kamroq masofada amalga oshiriladi.
Ushbu ishlarni kamida ikki kishi bajarishi kerak: eng kattasi - IV guruhdan past bo'lmagan, qolganlari - III guruhdan past bo'lmagan. 1 kV dan yuqori elektr inshootlarida elektr himoya vositalaridan foydalanish kerak: izolyatsion novdalar va qisqichlar, elektr qisqichlar, kuchlanish ko'rsatkichlari. 1000 V gacha bo'lgan elektr inshootlarida siz: ish joyi yaqinida joylashgan boshqa kuchlanishli qismlarni quvvat bilan himoya qilishingiz kerak; 6 ta galosh bilan ishlash yoki izolyatsion stendda yoki dielektrik gilamchada turish; izolyatsion tutqichli asbobdan foydalaning va u yo'q bo'lganda dielektrik qo'lqoplardan foydalaning.
Kuchlanish ostida bo'lgan oqim qismlaridan uzoqda bajariladigan quvvatsiz ishlarga elektr inshootlarini doimiy va vaqtinchalik to'siqlar orqasida (xavfli zonadan tashqarida) bajariladigan ishlar kiradi.
Himoyalanmagan oqim o'tkazuvchi qismlar yaqinida ishlaganda, o'zingizni bu qismlar orqada yoki ikkala tomonda bo'lishi uchun joylashtirish taqiqlanadi. Uzoq buyumlarni (quvurlar, narvonlar va boshqalar) olib kelish va ular bilan to'liq yopilmagan qismlarga ega bo'lgan kommutatorda usta nazorati ostida ishlash kerak. Metall narvonlardan foydalanish taqiqlanadi.
Ish xavfsizligi uchun mas'ul shaxslar. Korxonaning elektr inshootlarida ishlarni bajarish bo'yicha buyruqlar (og'zaki yoki yozma) berish huquqiga ega bo'lgan shaxslarning ro'yxatlari energiya ob'ektlari uchun mas'ul shaxs tomonidan korxonaning energiya xizmati uchun buyurtma bilan tasdiqlanadi.
Buyurtma bergan yoki buyurtma bergan shaxs elektr sanoatida ishlarning xavfsizligi uchun javobgardir. Bu huquq faqat elektr xodimlarining shaxslariga beriladi. Ular muhandislik va texnik xodimlar orasidan bo'lishi shart emas, lekin ular 1000 V dan yuqori kuchlanishli elektr inshootlarida (1000 V gacha bo'lgan qurilmalarda - IV dan past bo'lmagan) V malaka guruhiga ega bo'lishi kerak.
Buyruqni bergan yoki buyruq bergan shaxs buyurtmada ishning boshlanish va tugash vaqtini ko'rsatgan holda ishga ehtiyojni, uning hajmini belgilaydi va uni bajarish paytida xodimlarning xavfsizligi uchun javobgardir.
Mavjud elektr inshootlarida ishlaydigan va ularning shtatlarida bo'lmagan montaj qilish va ishga tushirish tashkilotlari xodimlarini o'z ichiga olgan xodimlarga sayohat qilish uchun buyruq berishning o'ziga xos xususiyatlarini ta'kidlash kerak. Ishbilarmon sayohatchilar o'z tashkiloti tomonidan PTB bo'yicha bilimlarni sinovdan o'tkazish belgisi va tayinlangan malaka guruhini ko'rsatadigan xavfsizlik sertifikatiga ega bo'lishi kerak.
Yuboruvchi tashkilot mas'ul rahbarlar, ish ustalari, brigada a'zolari etib tayinlanishi mumkin bo'lgan shaxslarni yozma ravishda ko'rsatishi kerak. Ushbu shaxslar elektr inshootining sxemalari va xususiyatlarini o'rganishlari va tegishli ko'rsatmalardan o'tishlari kerak.
Yuboruvchi tashkilot o'z xodimlarining malakasi ularga biriktirilgan guruhlarga muvofiqligi uchun javobgardir. Operatsion kompaniya ishchilarni elektr toki urishidan himoya qilish uchun xavfsizlik choralarini amalga oshirish uchun javobgardir. Ish joyini tayyorlash va ishga qabul qilish operativ xodimlar tomonidan amalga oshiriladi.
Mas'ul ish boshqaruvchisi ish sharoitlari jamoa a'zolarining xavfsizligi ustidan nazoratni kuchaytirishni talab qiladigan hollarda, 1000 V dan yuqori elektr inshootlarida yonma-yon ishlash uchun tayinlanadi. Mas'ul menejer har doim ish joyida bo'lishi maqsadga muvofiqdir va jamoa ish joyidan etarlicha ko'rinadigan joyda bo'lishi kerak, shuning uchun agar kerak bo'lsa, brigadir yoki jamoaning boshqa a'zosi maslahat yoki zarur yordam uchun u bilan bog'lanish imkoniyatiga ega.
Bajarilishi mas'ul rahbarni majburiy tayinlashni talab qiladigan ishlar ro'yxati mahalliy sharoitlardan kelib chiqqan holda belgilanadi.
Mas'ul menejer elektr xavfsizligi bo'yicha V malaka guruhiga ega bo'lishi kerak. Mas'ul rahbar tayinlanmagan hollarda, brigadaning tarkibi buyruq bergan shaxs tomonidan belgilanadi. Bunday holda, ish joyini qabul qilish uchun javobgarlik ishni ishlab chiqaruvchiga yuklanadi.
Usta brigada a'zolarining xavfsizligi, shuningdek asboblar, armatura va boshqa ta'mirlash jihozlarining yaroqliligi uchun javobgardir.
1000 V dan yuqori bo'lgan qurilmalarda ishchilar V yoki IV malaka guruhiga ega, 1000 V gacha bo'lgan elektr inshootlarida - III dan past bo'lmagan shaxslar etib tayinlanadi. Har qanday kuchlanishli elektr inshootlarida kuchlanish ostida ishlaydigan qismlardan uzoqda bajariladigan ishlar uchun ish rahbarining buyrug'i bilan kamida III malaka guruhiga ega bo'lgan shaxslar tayinlanishi mumkin.
Nazoratchi har qanday kuchlanishdagi elektr inshootlarida ishlarni bajarishda qurilish ishchilari, ustalar, riggerlar, shuningdek elektr bo'lmagan xodimlarning boshqa shaxslari guruhlarini nazorat qilish uchun tayinlanadi.
Texnik chora-tadbirlar stressni bartaraf etish bilan ishlash xavfsizligini ta'minlash. Texnik tadbirlar operativ xodimlar tomonidan amalga oshiriladi. Ular ma'lum bir ketma-ketlikda amalga oshiriladi: operatsion xodimlar kerakli kommutatsiyani amalga oshiradilar va ish joyiga kuchlanishni etkazib berishni oldini olish choralarini ko'radilar; ogohlantiruvchi plakatlarni osib qo'yadi va agar kerak bo'lsa, to'siqlarni o'rnatadi (izolyatsion prokladkalar yoki ish paytida tasodifan tegib ketishi mumkin bo'lgan oqim qismlarining qopqoqlari bilan to'siqlar); "tuproq" portativ Zazemlena bilan ulanadi; ish joyini ko'chma qalqonlar bilan to'sadi va taqiqlovchi plakatlarni osib qo'yadi, keyin esa ruxsat beruvchi plakatlar.
Barcha texnik chora-tadbirlar mantiqan bir-biriga bog'langan va yuqoridagi ketma-ketlikda qat'iy bajarilishi kerak. Amalga oshirish bilan bog'liq holda o'chirishlarni amalga oshirishda ta'mirlash ishlari operativ kommutatsiyani bajarishda aniqlovchi ketma-ketlikka qat'iy rioya qilish kerak. Ta'mirlash kerak bo'lgan asbob-uskunalar va ishni bajarish paytida yo'l qo'yib bo'lmaydigan masofaga yaqinlashish yoki tasodifiy aloqa qilish mumkin bo'lgan oqim o'tkazuvchi qismlar uzilishi kerak.
1000 V dan yuqori elektr inshootlarida ishlaganda asosiy xavfsizlik talabi ta'mirlangan kontaktlarning zanglashiga olib keladigan barcha oqim qismlaridan ko'rinadigan uzilishni yaratishdir. Ko'rinadigan uzilish avtomatik haydovchiga ega bo'lmagan ajratgichlarni, ajratgichlarni ajratish, sigortalarni olib tashlash yoki ta'minot kabellarini shinalardan ajratish orqali yaratiladi.
1000 V gacha bo'lgan elektr inshootlarida ishlaganda, kommutatsiya moslamalari (pichoq kalitlari, o'chirgichlar) yordamida ko'rinadigan uzilishlarni yaratish har doim ham mumkin emas, chunki bu qurilmalar shkaflarda, tortmalarda joylashgan bo'lishi mumkin va shuning uchun har doim ham ko'rinmaydi.
1000 V gacha bo'lgan elektr inshootlarida ko'rinadigan uzilish kabelni, shinalarni, ta'mirlangan ulanishning simlarini quvvat manbaidan kuchlanishni olib tashlash va izolyatsion qistirmalarni, qoplamalarni va boshqalarni o'rnatish orqali yaratilishi mumkin.
Signal asboblari, statsionar voltmetrlarning ko'rsatkichlari, har qanday blokirovka holati va boshqalar bo'yicha kuchlanishning yo'qligi to'g'risida xulosa chiqarish taqiqlanadi.
Teskari transformatsiyaga yo'l qo'ymaslik uchun nafaqat quvvat transformatorlari, balki asboblar transformatorlari ham pastki va yuqori kuchlanish tomondan uziladi.
O'rnatishni o'chirish har doim ham xavfsizlik sharti emas, ish joyiga noto'g'ri yoki o'z-o'zidan kuchlanish berish imkoniyatini istisno qilish kerak. Shuning uchun ajratgichlar, ajratgichlar, ajratgichlar va boshqa kommutatsiya qurilmalarining qo'zg'alishlari ochiq holatda qulf yoki qulf bilan mexanik ravishda qulflangan bo'lishi kerak.
Kommutatsiya qurilmalari sxemasiga ketma-ket kiritilgan sigortalar ham olib tashlanishi mumkin, izolyatsiyalash qistirmalari bir kutupli ajratgichlarda qo'llaniladi.
Ish joyiga eng yaqin bo'lgan, energiya bilan ta'minlangan va afishalarni osib qo'yish, ish joyidagi kuchlanishni qandaydir sabablarga ko'ra o'chirish mumkin bo'lmagan va elektr xavfsizligi sababli xavf tug'ilgan hollarda amalga oshiriladi. . Bunday hollarda, ish joyini tayyorlashda ular maxsus qurilmalar (qopqoqlar, astarlar, umumiy o'lchamlar) bilan himoyalangan. Ogohlantirish plakatlari vaqtinchalik panjaralarga, taqiqlovchi plakatlar esa har bir kommutatorning boshqaruv klavishlariga, qol gildiraklarining tutqichlariga, ochirgichlar va ajratgichlarning harakatlantiruvchilariga yoki sugurta jaglariga, qalqonlarga, pultlarga osib qoyiladi.
O'rnatish uchun mo'ljallangan barcha ko'chma Zazemlena qisqa tutashuvlari kuchlanish yo'qligini tekshirishdan oldin erga ishonchli tarzda ulangan bo'lishi kerak.
Taqiqlovchi, ogohlantiruvchi plakatlarni osib qo'ygandan so'ng va Zazemlena qisqartmalarini ulashdan so'ng, fazalar va har bir faza o'rtasida erga va neytral simga nisbatan kuchlanish yo'qligi tekshiriladi. Voltajning yo'qligi kuchlanish indikatori yordamida tekshiriladi. 1000 V gacha bo'lgan elektr inshootlarida kuchlanish ko'rsatkichlariga qo'shimcha ravishda portativ voltmetrlardan foydalanishga ruxsat beriladi.
35-220 kV kuchlanishli elektr uzatish moslamalarida, maxsus kuchlanish indikatori bo'lmaganda, uning ishchi qismini oqim o'tkazuvchi qismlarga yaqinlashtiradigan izolyatsion novdadan foydalanishga ruxsat beriladi. Kuchlanish bo'lmasa, yorilish va uchqun yo'q.
Ochiq kommutatorlarda nam havoda (yomg'ir, qor, tuman), kuchlanish indikatori bo'lmaganda, kontaktlarning zanglashiga olib borishi bilan kuchlanishning yo'qligini tekshirishga ruxsat beriladi. Bu holda tayoqlardan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi.
Zazemlena elektr inshootlarida ta'mirlash ishlarini olib borishda asosiy himoya chorasi hisoblanadi. Zazemlena maqsadlari uchun Qoidalar qattiq Zazemlena pichoqlari yoki ko'chma Zazemlena qisqartmalaridan foydalanishni tavsiya qiladi. Ular kuchlanish qo'llanilishi mumkin bo'lgan har tomondan ta'mirlash uchun ajratilgan elektr inshootining barcha bosqichlarining oqim o'tkazuvchi qismlariga o'rnatiladi. Har tomondan bitta tuproqli ulanish etarli. Ushbu asoslarni kommutatsiya uskunalari bilan ish joyidan ajratish mumkin. Shu bilan birga, ta'mirlangan maydon tashqi manbadan (payvandlash transformatori, yoritish simlari va boshqalar) induktsiya qilinishi yoki quvvatlanishi mumkin bo'lgan hollarda, Zazemlena to'g'ridan-to'g'ri elektr inshootining uzilgan oqim o'tkazuvchi qismlariga qo'llaniladi.
Portativ Zazemlena ma'lum bir ketma-ketlikda qo'llaniladi. Voltaj yo'qligini tekshirishdan oldin, portativ tuproqning Zazemlena uchi Zazemlena moslamasining tartibga solinadigan joyiga ulanadi, shunda kuchlanish yo'qligini tekshirgandan so'ng, ushbu operatsiyani oqim o'tkazuvchi qismlarning fazalarini qisqa tutashuv bilan davom ettiring. ish bajariladi yoki qaysi kuchlanishdan qo'llanilishi mumkin.
Kuchlanishning yo'qligini tekshirish va Zazemlenani qo'llash ikki kishi tomonidan amalga oshiriladi. Bir kishi tomonidan xizmat ko'rsatadigan elektr inshootlarida, ish joyini tayyorlashda, ish joyini ikkinchi shaxs sifatida tayyorlashga jalb qilinishi mumkin bo'lgan xodimlarning ro'yxatlari joylashtiriladi.
Insoniyat elektr energiyasi bilan tanishganidan beri nafaqat undan foydalanishning foydalari, balki vaqti-vaqti bilan elektr toki ta'siriga tushib qolgan odamlar bilan baxtsiz hodisalar ham bog'liq.
Elektr sog'lig'imiz uchun jiddiy xavf tug'diradi, to'g'ri ishlashni, muayyan harakatlarni amalga oshirishni talab qiladi, ular "Qoidalar" deb nomlangan va ularga qonun maqomi berilgan. Ushbu qoidalarning har biri qat'iy asosli, odamlar hayotidan olingan, qandaydir hodisa yoki baxtsiz hodisa bilan bog'liq. Boshqacha aytganda, mehnatni muhofaza qilish qoidalari kimningdir qoni va qurbonlari hisobiga yoziladi.
Qoidalarning asosiy talablari oddiy odamlar va bevosita ishlaydigan elektrchilar elektr toki urishi, farq qilmaydi. Biroq, mutaxassislar ko'proq narsani bilishlari va juda ehtiyotkorlik bilan ishlashi kerak, chunki ular oddiy odamlarga ruxsat etilmagan operatsiyalarni bajaradilar.
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
GRES ning texnik suv ta’minoti manbai qilib Salar GES derivatsion kanali tanlangan bo‘lib, u Bo‘z Suv GESlar kaskadiga kiradi
|