Pechlarda gazlar sarfini rostlashning kombinatlashgan usuli

|
Pechlarda gazlar sarfini rostlashning kombinatlashgan usuli
|
bet | 19/22 | Sana | 19.06.2024 | Hajmi | 2,61 Mb. | | #264495 |
Bog'liq Neft sanoatida gazlar sarflarini avtomatlashtirish 3.2 Pechlarda gazlar sarfini rostlashning kombinatlashgan usuli
Yuqoridagi rasmdan issiqlik tashuvchining harorati isitish tizimiga bo'lgan talabni belgilaydigan parametrdir. Kerakli issiqlik miqdori TC harorat sozlagichida qo'lda o'rnatiladi, uning chiqishi yonilg'i oqimini boshqarish moslamasi FC f ning o'rnatilgan nuqtasini tashkil qiladi , u o'z o'lchovini oqim sensori/uzatuvchisidan oladi, bu holda chiqishi vorteksli oqim o'lchagichdir . oqimga to'g'ridan-to'g'ri proportsionaldir. Tekshirish moslamasining chiqishi o'rnatilgan nuqta tomonidan belgilangan miqdorni tartibga solish uchun yonilg'i liniyasidagi nazorat valfini boshqaradi , bu aslida jarayon tomonidan talab qilinadigan issiqlik o'tkazuvchisi harorati bilan bog'liq.
3.1-rasm Gaz yonilg'i yonishini boshqarish tizimi
E'tiborga olish kerak bo'lgan asosiy nuqta - yonilg'i oqimini boshqarish pastadirida, bu erda o'lchangan va boshqariladigan o'zgaruvchilar bir xil bo'ladi. Bu holat faqat oqimni boshqarish looplarida sodir bo'ladi va boshqa hech qanday holatda bo'lmaydi. Agar vorteksli oqim o'lchagichni ushbu dastur uchun xarajat yoki boshqa sabablarga ko'ra amalga oshirish mumkin bo'lmasa, yuqoridagi rasmda muqobil variant ko'rsatilgan, ya'ni teshik plitasi va DP xujayrasi. Bunday holda, havo-yonilg'i nisbatini "mazmunli" qilish uchun DP xujayrasidan kvadrat qonun signalini chiziqli qilish uchun kvadrat ildiz ekstraktori kerak bo'ladi, chunki to'g'ridan-to'g'ri har qanday oqim konfiguratsiyasida ishlatiladigan differentsial bosim (DP) transmitterining chiqishi Bernulli tomonidan ko'rsatilgandek, o'lchangan oqimga kvadrat qonun munosabati.
Venturi oqim o'lchagich havo oqimini o'lchaydi va teshik plitasi kabi , bu tomoq bo'ylab differensial bosh hosil qiladi - venturi o'lchagichning o'rtasidagi eng tor qismi. Yaratilgan differentsial DP xujayrasi bilan o'lchanadi, u yana o'lchangan oqimga kvadrat qonun munosabatiga ega. Signal kvadrat ildiz ekstraktoriga qo'llaniladi va chiziqli bo'ladi, buning natijasida yakuniy o'lchov havo oqimiga to'g'ridan-to'g'ri proportsionaldir. Havo oqimini boshqarish moslamasi FC a , bu o'lchovni ham, nisbat moduli tomonidan taqdim etilgan o'rnatish nuqtasini ham ko'radi va kerakli qiymatga (ya'ni o'rnatilgan nuqta) erishish uchun havo damperini mos ravishda boshqaradi. Nisbat moduli yoqilg'i oqimiga nisbatan yonish havosining hisoblangan miqdorini berish uchun ko'paytiruvchi omilni qo'llaydi. Ushbu hisob-kitob egzoz gazida (tutun gazida) o'lchangan kislorod miqdori bilan kesiladi, bu esa to'liq yonishni ta'minlash uchun nisbat modulining chiqishini o'zgartiradi. Kislorod analizatori katarometr yoki paramagnit kislorod analizatori yordamida tutun gazidagi kislorodni o'lchaydi.
Gaz o'lchovlari quvurlarda kondensatsiyaga moyil bo'ladi va suyuqlik o'lchovlari gaz pufakchalariga moyil bo'ladi. Ushbu ta'sirlarning oldini olish uchun 1(b) va 1(c)-rasmda ko'rsatilganidek, gaz differensial o'tkazgich/uzatgich quvur ustiga o'rnatilishi va suyuqlik differensial o'tkazgich/uzatgich trubaning ostiga kvadrantlarda teginish nuqtalari bilan o'rnatilishi kerak. quyida. Ideal holda, quvurlar quvurning yuqori qismidan olinishi va gaz tizimlari uchun transduser/uzatuvchiga ko'tarilishi va trubaning pastki yarmidan olinishi va suyuqlik bosimini o'lchash uchun transduser/transmitterga tushishi kerak. Agar buning iloji bo'lmasa, shamollatish / drenaj kranlari o'rnatilishi kerak. Hech qanday holatda quvurlar gaz pufakchalari yoki suyuqlik quyqalari hosil bo'ladigan tuzoqlarni hosil qilmasligi kerak.
|
| |