B nolinchi o‘tkazgich erga qayta ulanganda korpusdagi kuchlanishni aniklash amaliy

|
B nolinchi o‘tkazgich erga qayta ulanganda korpusdagi kuchlanishni aniklash
|
Sana | 18.05.2024 | Hajmi | 19,52 Kb. | | #242037 |
Bog'liq amaliy
1. a) Fazaning korpusga qisqa tutashib kolganda qurilmani nolga ulashdagi (korpuslarning nolinchi o‘tkazgichga ulanganda) korpusdagi kuchlanishni aniqlash.
b) nolinchi o‘tkazgich erga qayta ulanganda korpusdagi kuchlanishni aniklash.
2. Qisqa tutashuv tokini aniqlash va saqlagichni kuyishi texnika xavfsizligi qoidalarni qoniqtirishini tekshirish.
IQT IYU, (2.1)
bu erda IYU-saqlagich toki (IYU=20, 30, 50, 100 A qiymatlar bo‘yicha tekshiriladi).
3. Faza korpusga tutashganda va nolinchi o‘tkazgich uzilganda (uzilish joyigacha va undan keyin) korpus potensiallarini aniqlash.
4. Faza erga tutashib kolganida nolinchi o‘tkazgich qayta ulanmaganida va ulanganida qurilma korpusiga tegib ketgan inson tanasidan oqib o‘tuvchi tokni hisoblang.
5. Bir faza erga ulanib kolganda korpusga tegish kuchlanishini aniqlash (sxemasini chizish).
6. REU4 Omdan oshmagan holda individual erga ulovchilardan tashkil topgan erga ulovchi qurilmani hisoblash.
7. Xulosa chiqarish.
Elektr qurilmani nolga ulashda u nolinchi o‘tkazgichga ulanadi. Nolga ulash korpusga bir fazali qisqa tutushuvdan saqlaydi, buning natijasida maksimal tok himoyasi ishlab ketadi va tarmoqning shikastlangan qismi uziladi. Nolga ulash erga yoki korpusga tutashuv momentida korpus potensiallarini kamaytiradi.
Faza nolga ulangan korpusga tutashganda qisqa tutashuv toki faza-nol halqa bo‘yicha oqib o‘tadi.
1. IQT. – qisqa tutuashuv tokining qiymati quyidagi ifoda orkali aniqlanadi:
IQT 220 V 0.8 Om = 275 A (2.2)
bu erda
Zn – faza – nol halqasi qarshiligi (Zn – transformator ikkilamchi cho‘lg‘amlari, faza o‘tkazgichi, nolinchi o‘tkazgichlar qarshiliklari qiymatlarini o‘z ichiga oladi);
Uf – faza kuchlanishi.
2. Erga nisbatan korpusning qayta erga ulanishsiz kuchlanishi quyidagicha aniqlanadi:
UE 275 A * 0.5 Om = 137.5 V, (2.3)
bu erda ZN – nolinchi o‘tkazgichning qarshiligi
3. Erga nisbatan korpusning qayta erga ulanishli kuchlanishi quyidagicha aniqlanadi:
UEK 137.5 V * 4 Om / (4 Om + 4 Om) = 68.75 V (2.4)
bu erda R0, Rn – mos ravishda neytralni erga ulanish va nolinchi o‘tkazgichning erga qayta ulanish karshiliklari, bunda R04 Om. Nolinchi o‘tkazgichning erga qayta ulanishi qisqa tutashuv momentida, ayniqsa nolinchi o‘tkazgich uzilib qolganida korpusdagi kuchlanishni kamaytiradi.
4. Nolinchi o‘tkazgich uzilganda va uzilgan joydan keyingi korpusga tutashuv erga nisbatan korpuslar kuchlanishi quyidagiga teng
Nolinchi o‘tkazgich erga qayta ulanmaganida
a uzilish joyidan keyin nolinchi o‘tkazgichga ulangan korpuslar uchun
U1 Uf , V (2.5)
b uzilish joyidan oldin nolinchi o‘tkazgichga ulangan korpuslar uchun
U2 0, (2.6)
Nolinchi o‘tkazgich qayta ulanganida
v uzilish joyidan keyin nolinchi o‘tkazgichga ulangan korpuslar uchun
U1220· = 110 V (2.7)
g uzilish joyidan oldin nolinchi o‘tkazgichga ulangan korpuslar uchun
U2 = 220· = 110 V (5.8)
5. Ko‘rsatilgan hollarda inson tanasidan oqib o‘tuvchi tok quyidagicha aniqlanadi:
I1=220 V / 4 Om = 55 A, (2.9)
, (2.10)
= 250 A, (2.11)
=250 A, (2.12)
bu erda Rh – inson tanasining qarshiligi (odatda Rh1000 Om qabul qilinadi).
6. Faza tasodifan erga tutashib qolganida nolinchi o‘tkazgich qayta erga ulanmaganida nolga ulangan qurilma korpusidagi kuchlanshi quyidagiga teng bo‘ladi
V = (220*4)/ (4+100)=8.46V (2.13)
bu erda R0 – neytralni erga ulanish qarshiligi, R0 om, Reu – faza o‘tkazgichini erga ulanish joyidagi qarshiligi.
7. t chuqurlikka qoqilgan bittalik erga ulagichning qarshiligi quyidagiga aniqlanadi:
= 121.9 Om (2.14)
bu erda
– gruntning solishtirma qarshiligi, Om mm 1m3 hajmli grunt namunasining qarshiligi;
– trubaning uzunligi, m;
d – trubaning diametri, m;
t – er sirtidan trubaning o‘rtasigacha bo‘lgan masofa.
8. h3 ekranlash koeffitsientida zarur bo‘ladigan erga ulagichlar raqami quyidagicha aniqlanadi;
= 46.88 (2.15)
bu erda Reu Om – erga ulash qurilmasining talab qilinadigan qarshiligi.
|
| |