Mavzu: Kabel turlarining afzalliklari va kamchiliklari

|
Mavzu: Kabel turlarining afzalliklari va kamchiliklari
|
bet | 10/81 | Sana | 08.02.2024 | Hajmi | 1,77 Mb. | | #153120 |
Bog'liq Uzb temaMavzu: Kabel turlarining afzalliklari va kamchiliklari.
Kuchlanish quvvat kabellari (past kuchlanish kabellari):
Polimer izolyatsiyali turli xil mis yoki alyuminiy kabellarni o'z ichiga oladi, kuchlanish darajasi 600 dan 1000 V gacha. Ushbu kabellar yorug'likdan tortib to harakatlantiruvchi kuchga qadar turli xil ilovalarda elektr energiyasini uzatish uchun ishlatiladi.
Ular ishlatiladigan ish muhitlari uchun maxsus ishlab chiqilgan past kuchlanishli kabellarning juda keng assortimenti mavjud.. Mahsulot assortimenti yong'inga chidamli kabellarni o'z ichiga oladi (IEC 331: Yong'in o'chirish juda muhim bo'lgan nozik muhitlarda foydalanish uchun) Olovga chidamli ( IEC 332: uchun yong'in ehtimoli va yong'inni o'chirish kerak bo'lmagan joylar, lekin kabel yoqilmasligi kerak) Qo'rg'oshin niqobi ostida (uglevodorodlar, korroziy gazlar va suvning kirib kelishidan umumiy himoya bilan ta'minlang) va qurolli kabellar (mexanik himoya yaratish), past tutun, Halojensiz, Uglevodorodlar va neft mahsulotlariga chidamli.
O'rta bosim kabellari (O'rta kuchlanish kabellari):
XLPE izolyatsiya qilingan kabellar 1 dan 36 kV gacha kuchlanish oralig'ida bo'lgan va shahar va sanoat joylarida keng qo'llaniladigan mis yoki alyuminiy o'tkazgichlardir.
Bizning o'rta kuchlanish kabellarimiz IEC standarti yoki BS va VDE muqobillariga muvofiq ishlab chiqariladi
Yuqori bosimli simlar va kabellar (yuqori kuchlanishli kabellar):
Yuqori kuchlanish kabellari Va yuqori bosim mis yoki alyuminiy o'tkazgich va XLPE izolyatsiyasi va 36 kV dan yuqori kuchlanish darajasi bilan amalga oshiriladi.
XLPE izolyatsiyasi kompyuter tomonidan boshqariladigan CCV liniyasi yordamida o'tkazgichga AOK qilinadi. AOK qilingan XLPE izolyatsiyasi mukammal bir xil kristall tuzilishga ega bo'lishi va har qanday aralashmalar yoki teshiklardan xoli bo'lishi kerak.. Muhim sifat nazorati CCV liniyasining asosiy nuqtalarida ham qo'llaniladi.
XLPE izolyatsiyasi fizik va kimyoviy jihatdan suv molekulalari bilan zanjir hosil qilishga juda moyil. Agar izolyatsiya qatlamida suv yoki suv bug'lari mavjud bo'lsa, bu zanjirlar hosil bo'ladi va izolyatsiyaning elektr qarshiligi pasayadi.
Qurilish simlari va kabellari (qurilish simlari va kabellari):
Qurilish simlari va kabellari binoda elektr energiyasini taqsimlash uchun javobgardir. Ushbu turdagi simlar va kabellar turli tuzilishga ega. Ushbu tuzilmalarga o'tkazgichlari moslashuvchan bo'lishi kerak bo'lgan moslashuvchan kabellar kiradi. Ularda ishlatiladigan izolyatsiya PVX 70 ºC yạ PVC 90 ºC yoki kauchukdir. Ushbu turdagi kabel oddiy mis yoki qalay bilan qoplangan qalqon shaklida ishlab chiqarilishi mumkin.
Issiqlikka chidamli kabellar bu guruhning yana bir toifasi bo'lib, ular moslashuvchan o'tkazgich bo'lishdan tashqari, ularning izolyatsiyasi silikon kauchuk bo'lishi kerak. Ushbu turdagi izolyatsiya 180 ° C issiqlik bardoshliligiga ega bo'ladi va shisha tolali o'ralgan qoplama ularning issiqlik bardoshliligini oshirish va shuningdek, izolyatsiyani mexanik shikastlanishdan himoya qilish uchun ishlatiladi.
Asbob kabellari (asbob kabellari):
Signallarni (signallarni) yuborish / qabul qilish uchun boshqaruv tizimlaridagi asboblar kabellari raqamli va analogdan / dan uskunalar va sensorlar (sensor).
Bu kabellar asosan 24-101 V kuchlanish diapazonida va/yoki nominal oqim 4-20 mA. Asbob kabellari elektr shovqinlaridan himoyalangan bo'lishi kerak. Kabel turlari va farqlari
Yong'in kabellari (yong'inga chidamli (xavfsiz) kabellar):
Yong'in kabellari yong'inga, suv bilan yong'inga va / yoki mexanik zarbalar bilan yong'inga chidamli bo'lishi kerak.
Jamoat joylarida va favqulodda vaziyatlar tizimlarida ishlatiladigan kabellar, masalan, yong'in signalizatsiyasi sxemalari va favqulodda yoritish tizimlari, shoshilinch ravishda kislota gazlarini chiqarib, inson salomatligi va kabellarga xavf tug'dirmasligi kerak.
Ushbu kabellar yong'inga qarshi va kam tutun bo'lishi kerak. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, bu kabellar yong'in manbai yo'qolganda yonishda davom etmasligi yoki olovni boshqa joylarga o'tkazmasligi yoki favqulodda chiroqlar yoki chiqishlarni ko'rishga to'sqinlik qiladigan tutun hosil qilmasligi kerak.
Elektr sanoatida bugungi kunda elektr energiyasini taqsimlashning katta qismi, ayniqsa past bosimda, kabellar orqali amalga oshiriladi.. Albatta, ba'zi hollarda o'rta va kuchli kuchlanishli elektr energiyasini uzatish uchun maxsus kabellar qo'llaniladi. Elektr inshootlarida kabellardan foydalanish juda keng va katta ahamiyatga ega. Kabel zavodlari davlat va xususiy foydalanish uchun ko'plab turdagi kabellarni ishlab chiqaradi. Sanoatning turli tarmoqlarida turli malakaga ega yuz minglab mutaxassislar mehnat qilmoqda. Albatta, ishlab chiqarish sektori va kuchli bosimga qo'shimcha ravishda, bu muddat va texnik tamoyillarga rioya qilish kerak.
|
| |