Mavzu: Yuqori kuchlanishli komplekt taqsimlovchi qurilmalar

|
Mavzu: Yuqori kuchlanishli komplekt taqsimlovchi qurilmalar
|
Sana | 05.02.2024 | Hajmi | 1,06 Mb. | | #151874 |
Bog'liq aaaaaaaaaaaaaaaaaaa1 Mavzu: Yuqori kuchlanishli komplekt taqsimlovchi qurilmalar. Yuqori kuchlanishli komplekt taqsimlovchi qurilmalar Komplekt taqsimlash uskunalari (KRU) ichida o’lchov va himoya asboblari va birlamchi va ikkilamchi kommutatsiya zanjirli turli apparatlar (o’chirgichlar. ajratgichlar va shu kabilar) ulangan shkaflar jamlanmasidan iborat. KTU shkaflari to’liq terilgan va ishga tayyor holda yetkaziladi. O’rnatilish joyida faqatgina shkaflar kesishmasida shinalar ulanadi, kuch va nazorat kabellari o’tkaziladi. KTUning qo’llanilishi loyihalash hajmi, qurilish–montaj ishlari muddati va narxini sezilarni pasaytiradi KTU ichki va tashqi, doimiy va ko’chma konstruksiyada tayyorlanadi. KSO turdagi doimiy KTU lar (doimiy bir taraflama xizmat ko’rsatish kameralari) faqatgina ichki o’rnatish uchun yasaladi. Doimiy KTU larda barcha apparatura shkaf metall konstruksiyalarida o’rantilgan. Yumalovchi o’chirgichli KTU lar ta’mirlash uchun qulay. Yopiq holda o’rnatilgan yuqori kuchlanishli komplekt taqsimlovchi qurilmalar ma’lum bir sex ichida oldindan tayyorlangan maxsus xonalarga o’rnatiladi va shu sexning elektr qurilmalarini elktr energiyasi bilan ta’minlash uchun xizmat qiladi Yopiq holda o’rnatilgan yuqori kuchlanishli komplekt taqsimlovchi qurilmalar Tashqi statsionar komplekt taqsimlovchi qurilmalar - Sanoat korxonalarining va karyerlarning bosh pasaytiruvchi nimstansiyalarida o’rnatilgan bo’lib shu nimstansiyaning o’zida elektr energiyasini iste’molchilarga uzatish va taqsimlab berish vazifasini bajaradi tashqi statsionar taqsimlovchi qurilma shkaflari ichiga atmosfera cho’kindilari va changlari tushishidan himoyalangan, o’chirgichlar uzatmalari, hisob va avtomatika jihozlari normal ishlashini ta’minlovchi mahalliy qizdirgichga ega.
Tashqi statsionar komplekt taqsimlovchi qurilmalar Tashqi ko’chib yuruvchi komlpekt taqsimlovchi qurilmalar karyerlar va konlar ko’chma iste’molchilarini havo yoki kabel liniyalariga ulash uchun qo’llaniladi. Ulash punktlari o’chirgichlari, yuklama o’chirgichli, moyli yoki vakuum o’chirgichli bo’lishi mumkin. Ulash punkti sifatida YKNO-6 va YKNO-10 tashqi o’rnatish yacheykalari ishlatilishi mumkin. YKNO-6 yacheykalari 6 kV kuchlanishda, YKNO-10 yacheykalari esa – 10 kV kuchlanishda qo’llaniladi - Tashqi ko’chib yuruvchi komlpekt taqsimlovchi qurilmalar karyerlar va konlar ko’chma iste’molchilarini havo yoki kabel liniyalariga ulash uchun qo’llaniladi. Ulash punktlari o’chirgichlari, yuklama o’chirgichli, moyli yoki vakuum o’chirgichli bo’lishi mumkin. Ulash punkti sifatida YKNO-6 va YKNO-10 tashqi o’rnatish yacheykalari ishlatilishi mumkin. YKNO-6 yacheykalari 6 kV kuchlanishda, YKNO-10 yacheykalari esa – 10 kV kuchlanishda qo’llaniladi
Tashqi ko’chib yuruvchi komlpekt taqsimlovchi qurilmalar KSO-tipidagi taqsimlash qurilmalari 6-10 kVli o’zgaruvchan toklarni uzatib berish va taqsimlash uchun xizmat qiladi . - KSO-tipidagi taqsimlash qurilmalari 6-10 kVli o’zgaruvchan toklarni uzatib berish va taqsimlash uchun xizmat qiladi .
- KSO qurilmasi tarkibiga o’chirgich, yerga ulagich, izolyatorlar, mis yoki alyumin o’tkazgich shinalari , moyli yoki vakumli o’chirgichlar , tok transformatori, himoya va signal berish apparaturalari kiradi.
KSO- tipidagi statsionar bir timonlama xizmat ko’rsatiladigan komplekt taqsimlash qurilmalari. Aravachali harakatlanuvchi komplekt taqsimlovchi qurilmalarida birlamchi komutatsiya vositalari harakatlanuvchi aravachaga maxkamlangan bo’lib, aravacha bilan birga harakatlanadi. Bu taqsimash qurilmasiga xizmat ko’rsatishda qulayliklar yaratadi. Bundan tashqari avariyalarda harakatnanuvchi aravachalar o’zaro tez almashinuv imkonini beradi - Aravachali harakatlanuvchi komplekt taqsimlovchi qurilmalarida birlamchi komutatsiya vositalari harakatlanuvchi aravachaga maxkamlangan bo’lib, aravacha bilan birga harakatlanadi. Bu taqsimash qurilmasiga xizmat ko’rsatishda qulayliklar yaratadi. Bundan tashqari avariyalarda harakatnanuvchi aravachalar o’zaro tez almashinuv imkonini beradi
Aravachali harakatlanuvchi komplekt taqsimlovchi qurilmalar YUQORI KUCHLANISHLI MOYLI O’CHIRGICHLAR - Yuqori kuchlanushli moyli o’chirgichlar kommutatsiya apparatlari hisoblanib , alohida turdagi elektr qurilmalrni tezkor ulash va uzish uchun xizmat qiladi moyli o’chirgichlarda maxsus moylardan foydalaniladi bu moylar uzgichda elektr yoyno so’ndirish va izolyatsiya vazifasini bajaradi.moyli uzgichning qo’zg’aluvchi kontaktlari maxsus elektromagit yuritma yordamida harakatga keltiriladi.
YUQORI KUCHLANISHLI MOYLI O’CHIRGICHLAR VAKUUMLI O’CHIRGICHLAR - Vakuumli o’chirgichlar o’chirib – yoqish sikli kopligi va ishonchliligi sababli hozirgi vaqtda elektr qurilmalarini ishga tushirishda keng qo’llanilmoqda. Bu o’chirgichlarda yoy so’dirish maxsus vakuum bo’limida amalga oshiriladi.
- Vakuumli o’chirgichlarning boshqarilishi maxsus blok yordamida bajariladi. Mahsus blok vakuumli o’chirgichning ulab berish chulg’amiga o’zgarmas tok etkazib beradi. Vakuumli o’chirgichlarni o‘chirishda nahsus blok o’zgarmas to’k qutblarini ozgartirgan xolda o’chirichning o’chirish chulg’amiga uzatadi va o’chirgich iste’molchini tarmoqdan uzadi.
VAKUUMLI O’CHIRGICHLAR
|
| |