Ilovalar - Elektr uskunalarining releli himoya va avtomatikasi

Ilovalar
Avtomatik o‘chirgichlar
“Elektron” avtomatlarining texnik ko‘rsatkichlari
Avtomat turi
|
Parametrlari
|
E06
|
E10
|
E16
|
E25
|
E40
|
Nominal tok, A
|
630
|
1000
|
1600
|
2500
|
4000
|
Kommutatsiyalash qobiliyati, kA
|
50
|
84
|
84
|
105
|
160
|
A3000 seriyadagi avtomatik havo o‘chirgichlari
Tur
|
Nominal tok, A
|
Kuchlanish, V
|
Qutblar soni
|
O‘rnatma toki, A
|
Eng katta o‘chirish toki, kA
|
Uzish vaqti, s
|
o‘zgarmas
|
o‘zgaruvchan
|
A3160
|
50
|
110, 220
|
1,2,3
|
15–50
|
1,6–3,6
|
2,5–4,5
|
0,025
|
A3110
|
100
|
220
|
2,3
|
15–100
|
5
|
2,5–10
|
0,015
|
A3120
|
200
|
220
|
2,3
|
15–100
|
20
|
18
|
0,015
|
A3130
|
200
|
220
|
2,3
|
100–200
|
17–28
|
14–25
|
0,015
|
A3140
|
600
|
220
|
2,3
|
100–200
|
17–28
|
14–25
|
0,015
|
A3710B–
A3740B
|
160–
630
|
440
660
|
2,3
|
250–600
–
|
25–50
110
|
32–40
40–60
|
0,03
–
|
A3710F–
A3730F
|
160–
630
|
220
380
|
2,3
|
–
|
25–50
|
25–50
|
–
|
AK, AE, AS, AP seriyadagi avtomatlarning texnik ko‘rsatkichlari
Tur
|
Nominal tok,
A
|
Kuchlanish,
V
|
Qutblar soni
|
O‘rnatma toki,
A
|
Eng katta o‘chirish toki, kA
|
Uzish vaqti, s
|
o‘zgarmas
|
o‘zgaruvchan
|
AK–63
|
63
|
200–440
|
2, 3
|
0,63–63
|
5
|
9
|
0,03
|
AK–50
|
50
|
320–400
|
2, 3
|
2–50
|
4,5
|
9
|
0,04
|
AP–50
|
50
|
220–500
|
2, 3
|
1,6–50
|
1,252
|
0,3–2
|
0,02
|
A–63
|
25
|
110–220
|
1
|
0,63–25
|
2
|
2,5
|
–
|
AE–1000
|
25
|
240
|
1
|
6–25
|
–
|
1,5
|
–
|
AE–2000
|
25, 63, 100
|
220–500
|
1, 2, 3
|
|
10
|
16
|
–
|
AS–25
|
25
|
220–380
|
2, 3
|
1–20
|
3,2
|
2
|
–
|
AV–45/1000
|
6000
|
500
|
1
|
–
|
–
|
200 gacha
|
–
|
AST–2/3
|
25
|
380
|
2, 3
|
–
|
90
|
–
|
0,08
|
AE–2443
|
16, 20, 25,5, 31, 40, 50, 63
|
380
|
|
–
|
–
|
–
|
–
|
Havo va kabel liniyalari haqida ma’lumotlar
Ochiq po‘lat–alyumin simlarning xarakteristikalari
Simning markasi
|
Tashqi diametr, mm
|
Uzoq vaqt ruxsat etilgan yuklama toki, A
|
1 km uchun aktiv qarshilik, Om/km
|
AS–35
|
8,4
|
175
|
0,85
|
AS–50
|
9,6
|
210
|
0,65
|
AS–70
|
11,4
|
265
|
0,46
|
AS–95
|
13,5
|
330
|
0,33
|
AS–120
|
15,2
|
380
|
0,27
|
AS–150
|
17,0
|
445
|
0,21
|
AS–185
|
19,0
|
510
|
0,17
|
ASO–240
|
21,6
|
605
|
0,13
|
ASO–300
|
23,5
|
690
|
0,108
|
ASO–400
|
27,2
|
825
|
0,08
|
ASO–500
|
30,2
|
945
|
0,065
|
10 kV li po‘lat–alyumin simning parametrlari
Sim turi
|
, Om/km
|
, Om/km
|
AS–10
|
3,12
|
0,423
|
AS–16
|
2.06
|
0,391
|
AS–25
|
1,38
|
0,377
|
AS–35
|
0,85
|
0,366
|
AS–50
|
0,65
|
0,355
|
AS–70
|
0,46
|
0,341
|
AS–95
|
0,33
|
0,332
|
AS–120
|
0,27
|
0,324
|
AS–150
|
0,21
|
0,319
|
AS–185
|
0,17
|
0,313
|
35–220 kV li AS markali havo liniyalarini (1 km) hisoblash uchun berilgan ma’lumotlar
Simning markasi
|
,
Om/km
|
35 kV
|
110 kV
|
220 kV
|
, Om/km
|
,sim,
|
, Om/km
|
,sim,
|
,
MVAr
|
, Om/km
|
,sim,
|
,
MVAr
|
AS–35
|
0,95
|
0,445
|
2,59
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
AS–50
|
0,65
|
0,433
|
2,65
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
AS–70
|
0,45
|
0,420
|
2,73
|
0,44
|
2,85
|
0,034
|
–
|
–
|
–
|
AS–95
|
0,33
|
0,411
|
2,81
|
0,429
|
2,65
|
0,035
|
–
|
–
|
–
|
AS–120
|
0,27
|
0,430
|
2,85
|
0,423
|
2,69
|
0,036
|
–
|
–
|
–
|
AS–150
|
0,21
|
0,398
|
2,9
|
0,416
|
2,74
|
0,0365
|
–
|
–
|
–
|
AS–185
|
0,17
|
0,384
|
2,9
|
0,409
|
2,82
|
0,037
|
–
|
–
|
–
|
AS–240
|
0,13
|
–
|
–
|
0,401
|
2,85
|
0,0375
|
0,430
|
2,66
|
0,141
|
AS–300
|
0,108
|
–
|
–
|
0,392
|
2,91
|
0,0385
|
0,422
|
2,71
|
0,144
|
AS–400
|
0,08
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
0,414
|
2,73
|
0,145
|
AS–500
|
0,065
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
0,41
|
2,79
|
0,148
|
Qog‘oz izolyatsiyali va qayishqoqlik singdirilgan kabellarni hisobiy xarakteristikasi
Kesim yuza, mm2
|
20 ̊ C da 1 km uzunlik uchun aktiv qarshilik, Om/km
|
1 km kabel liniyasi ushun induktiv qarshilik , sig‘im o‘tkazuvchanlik va zaryad quvvati
|
6 kV
|
|
Mis
|
Alyumin
|
, Om/km
|
,sim,
|
,
kVAr
|
, Om/km
|
,sim,
|
,
kVAr
|
10
|
1,84
|
3,1
|
0,11
|
62,8
|
2,3
|
-
|
-
|
-
|
16
|
1,15
|
1,94
|
0,102
|
72,2
|
2,6
|
0,113
|
-
|
5,9
|
25
|
0,74
|
1,24
|
0,091
|
88
|
4,1
|
0,099
|
72,2
|
8,6
|
35
|
0,52
|
0,89
|
0,087
|
97,2
|
4,6
|
0,095
|
85
|
10,7
|
50
|
0,37
|
0,62
|
0,083
|
114
|
5,2
|
0,09
|
91
|
11,7
|
70
|
0,26
|
0,443
|
0,08
|
127
|
6,6
|
0,086
|
97,5
|
13,5
|
95
|
0,194
|
0,326
|
0,073
|
134
|
8,7
|
0,083
|
110
|
15,6
|
120
|
0,153
|
0,258
|
0,076
|
146
|
9,5
|
0,081
|
116
|
16,9
|
150
|
0,122
|
0,206
|
0,074
|
162
|
10,4
|
0,079
|
138
|
18,3
|
185
|
0,099
|
0,167
|
0,073
|
169
|
11,7
|
0,077
|
141
|
10
|
Suvda o‘rnatiladigan kanifol moyli oqmaydigan massali, qo‘rg‘oshin qobiqli, moy singdirilgan qog‘oz izolyatsiyali kabellar
Kesim yuza, mm2
|
Kabellar uchun uzoq vaqt ruxsat etilgan tok, A
|
Uch tomirli, kV
|
To‘rt tomirli 1 kV gacha
|
3 gacha
|
6
|
10
|
Mis tomirli kabellar
|
16
|
-
|
135
|
120
|
-
|
25
|
210
|
170
|
150
|
195
|
35
|
250
|
205
|
160
|
230
|
50
|
305
|
255
|
220
|
285
|
70
|
375
|
310
|
275
|
350
|
95
|
440
|
375
|
340
|
410
|
120
|
505
|
430
|
395
|
470
|
150
|
565
|
500
|
450
|
-
|
185
|
615
|
545
|
510
|
-
|
240
|
715
|
625
|
585
|
-
|
Alyuminiy tomirli kabellar
|
16
|
-
|
105
|
90
|
-
|
25
|
160
|
130
|
115
|
160
|
35
|
190
|
160
|
140
|
175
|
50
|
235
|
195
|
170
|
220
|
70
|
290
|
240
|
210
|
270
|
95
|
340
|
290
|
260
|
315
|
120
|
390
|
330
|
305
|
360
|
150
|
435
|
385
|
345
|
-
|
185
|
475
|
420
|
390
|
-
|
240
|
550
|
460
|
450
|
-
|
|