(ilova) 
YO’RIQLI-TEXNOLOGIK XARITA 
O’quv amaliyotining nomi

|
(ilova)
YO’RIQLI-TEXNOLOGIK XARITA
O’quv amaliyotining nomi
|
bet | 99/104 | Sana | 07.12.2023 | Hajmi | 0,62 Mb. | | #113156 |
Bog'liq O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi q-hozir.org2.2(ilova)
YO’RIQLI-TEXNOLOGIK XARITA
O’quv amaliyotining nomi: Elektrmontaj va siozlash ishlari.
Amaliy mashg’ulot: Elektromontaj va sozlash ishlari.
O’lchov tok transformatorlarini montaj qilish amaliyotidan texnologik xarita
Faoliyat
Turi
|
Asbob uskuna,
Moslama,material-lar
|
Ko’rinishi
|
O’quvchilar bajaradigan ishlar ketma-ketligi
|
O’lchov tок transformatorlarini Texnika xavfsizlik usullari va yong’inga qarshi tadbirlar
|
O’lchov tок transformator
|
|
O’lchov tок transformatorlarini
Ток transformatorlari birlamchi cho‘lg‘amlari bilan tarmoqqa ketma-ket ulana- di. Ikkilamchi cho‘lg‘amlarida zanjiming uzunligiga qarab 1A yoki 5A bo‘ladi. TT lari qisqa tutashuv holatiga yaqin holatda ishlaydi.
Tok transformatorlari tuzilishi bo‘yicha:
Alohida turuvchi;
Joylashtirilgan;
0‘tuvchi TT larga bo‘linadi va ichkariga hamda tashqariga o‘matiladigan holda bajariladi. Ichkariga o‘rnatiladigan TT laming turlari: TKL, TPL, TPOL, TShLP, TPOF, TPF. T-tok transformatori; P-o‘tuvchi; K-katushkali; L-quyma izolatsiyali; F-forfor izolatsiyali; O-bir katushkali.
|
O’lchov tок transformatorlarini montaj qilish
|
O’lchov tок transformator
|
|
Tok transformatorlari birlamchi tokning kattaligini o‘lchov asboblari va rele uchun eng qulay kattalikkacha (rele himoyasi uchun Inom = 1A, oЈlchov asboblari uchun Inom = 5A) o‘zgartirish, shuningdek, ikkilamchi o‘lchov zanjirlarini birlamchi yuqori kuchlanish zanjirlaridan ajratish va himoya qilish uchun xizmat qiladi.
Tok transformatorlari yopiq magnit 2 (6.36-rasm) hamda ikkita birlamchi 1 va 2-ikkilamchi 3 cho‘lg‘amga ega. Birlamchi cho‘lg‘am o‘lchanayogan tok zanjiriga ketma-ket ulanadi, ikkilamchi cho‘lg‘amga tok o‘tadigan olchov asboblari ulanadi.
%Tok transformatorini nominal transformatsiya koeffitsiyenti quyidagicha tavsiflanadi
|
O’lchov tок transformatorlarini montaj qilish
|
O’lchov tок transformator
|
|
Iinom ~ birlamchi nominal tok.
I2nom ~ ikkilamchi nominal tok.
Tok transformatorlarining ikkilamchi nominal tokining qiymati 5A va 1A deb qabul qilingan.
Tok transformatorlarini transformatsiyalash xatoligining qiymati quyidagi ifodadan aniqlanadi.
— Tok transformatorlarining xatoligi uning konstruktiv xususiyatlari, magnit o‘tkazgich kesimlari, magnit oЈtkazgich materialining magnit sindiruvchanligi magnit yoЈlining oЈrtacha uzunligi miqdoriga bogЈliq.
Tok transformatorlari 0,2; 0,5; 1; 3; 10-toifa aniqliklarida ishlab chiqariladi. Transformator tokning xatosini ikkilamchi yuklama va birlamchi tokning nominal tokka karraligiga bogЈliq.
Bu yuklama bilan nominal tok karraligining ortishi esa xatolikning ortishiga olib keladi. 0.2 toifadagi tok transformatorlari aniq laboratoriya asboblarini ulashda, 0.5 sinfdagilami esa pulhisoblaydigan hisoblagichlarda,toifadagilami ham texnik oЈlchov asboblari uchun, 3 va 10 toifadagilami rele muhofazasi uchun ishlatiladi. O'lchov asboblari va relening tok zanjiridagi kichik qarshilikka ega boЈlganligi uchun tok transformatorlari qisqa tutashuv rejimiga yaqin rejimda normal ishlaydi.
|
|
| |