Transformator chulg‘amlarining ulanish gurohlariga oid amaliyot uchun muhim bo‘lgan xulosalar

|
Transformator chulg‘amlarining ulanish gurohlariga oid amaliyot uchun muhim bo‘lgan xulosalar
|
bet | 31/172 | Sana | 30.11.2023 | Hajmi | 3,86 Mb. | | #108639 |
Bog'liq J. S. Salimov, N. B. PirmatovTransformator chulg‘amlarining ulanish gurohlariga oid amaliyot uchun muhim bo‘lgan xulosalar
Bir fazali transformatorda faqat 0 va 6-guruhlarni olish mumkin. Bir fazali ikki chulg‘amli transformatorlar standart bo‘yicha faqat I / I
0 ulanish guruhiga moslab tayyorlanadi.
Chulg‘am fazalarining bak qopqog'idagi standart bo'yicha belgilanish ketma-ketligi (“A-B-C” va “o-b-c”) o‘zgartirilmaganda Y / Y — 0 sxemasi 0 yoki 6-juft guruhlarni beradi.
Moyli transformator chulg‘amlarining bak ichida ulangan Y / Y
0 sxemasini o‘zgartirmagan holda PK fazaviy chulg‘amlarning uchlarini chapdan o‘ngga (“o-b-c”; “c-o-b; “b-c-a”) siljitib belgilash natijasida 0-guruhdan 4 va 8-guruhlami hosil qilish mumkin. (hoh: har bitta siljitib belgilashda bir xil nomlangan EYK 120°= 4x30° burchakka buriladi, demak, gumhning nomeri ham to'rttaga o‘zgaradi).
Y / Y - 6 ulanish sxemasiga o‘tish uchun transformator baki ichidagi nol hosil qilingan simni, fazaviy chulg‘amlarning boshiga ko'chirish zamr bo'ladi (bu holda PK chulg‘amning barcha EYK lari YK chulg‘am EYK lariga nisbatan teskari, ya’ni 180° yo‘naladi).
■ 5. Y / Y -6 ulanish sxemasida chapdan o‘ngga siljitib belgilash
natijasida 6-gumhdan 10 va 2-guruhlarni hosil qilish mumkin.
6. Y / A yoki A / Y sxemalarida transformator bakining qopqog‘iga chiqarilgan uchta fazaviy chulg‘am qisqichlarining standart bo‘yicha (A-B-C va a-b-c) joylashtirilishi uchun 1, 5, 7 va 11-toq guruhlarni olish mumkin. 3 va 9-toq guruhlarni hosil qilish uchun esa fazalar belgilanishini (masalan, PK chulg‘am tomondan) o‘zgartirish zarur bo'ladi.
A / A sxemalari 0, 2, 4, 6, 8 va 10-juft guruhlarni beradi.
Y / Z sxemalarida chulg‘am qisqichlari yuqorida ko‘rsatilgandek (A-B-C va a-b-c) ketma-ketlikda joylashtirilganda 1, 5, 7 va 11- guruhlarni olish mumkin.
YK yoki PK chulg‘amlaming tegishlicha X, Y, Z yoki x, y, z oxirlarini ulaming boshlari sifatida foydalanish, ya’ni bir xil kuchlanishli fazaviy chulg'am boshi va oxirlarini almashtirib belgilashda faqat “yulduz” sxemasi uchungina gumhni oltitaga o‘zgartiradi.
“Uchburchak” yoki “zigzag” sxemalari uchun har bitta fazaviy chulg‘am boshi va oxirlarini o‘zaro almashtirib belgilashda chulg‘amning o‘ralish yo‘nalishi bilan bir vaqtda fazalararo ulanish ketma-ketligi ham o‘zgarganligi tufayli guruhni oldingidek oltitaga emas, balki boshqaga o'zgartiradi.
Uch fazali ikki chulg‘amli transformatorlaming barcha ulanish gumhlaridan quyidagi: Y / Y0 — 0, Y / A — 11, Y0/ A — 11, Y / Z —11 ulanish sxemalari va gumhlarini amaliyot uchun standart tavsiya qilgan.
Transformatorlarning parallel ishlashi
Ikki (yoki undan ko‘p) transformatorlaming birlamchi chulg‘amlari bilta elektr tarmog‘idan (manbayidan) energiya bilan ta'minlanib, ikkilamchi chulg‘amlari esa umumiy iste’molchiga (yoki tarmoqqa) ulangan holdagi ishini transformatorlaming parallel ishlashi deyiladi.
Transformatorlami parallel ishlatish iste'molchilarni elektr energiya bilan uzluksiz ta’minlashda katta amaliy ahamiyatga egadir. Masalan, parallel ishlayotgan transformatorlardan birortasida avariya holati sodir bo'lsa yoki ta'mirlash uchun uni manbadan ajratganda ham energiya la'minoti uzilmaydi, chunki bu holda iste’molchilar elektr energiyani parallel ishlayotgan boshqa transformator(lar)dan oladi. Podstansiyaning umumiy yuklamasi oshganda parallel ishlayotgan transformatorlarning soni oshirilib, yuklama kamayganda esa transformatorlaming bir qismi tarmoqdan ajratib qo‘yiladi. Transformatorlar yuklamasining shu tarzda optimallanishi, ularning energetik ko‘rsatkichlari (FIK va cos(p)ni ynxshilaydi.
|
| |