Transformatorni tekshirish - Stendning maqsadi va uning o'quv jarayonidagi o'rni Stendning texnik ma'lumotlari va ish sharoitlari

|
Stendning maqsadi va uning o'quv jarayonidagi o'rni Stendning texnik ma'lumotlari va ish sharoitlari
|
bet | 7/12 | Sana | 16.05.2024 | Hajmi | 0,52 Mb. | | #238408 |
Transformatorni tekshirish:
Transformator etibor bilan o'rashlarda ochiq kontaktlarning zanglashiga olib kelishi va qisqa tutashuvlari uchun tekshiriladi. Xizmat qilinadigan o'rash mavjudligi uchun transformator kuchlanish ostida tekshiriladi, transformatsiya nisbati, po'latdagi pilasrinka quvvat yo'qotishlari, misdagi quvvat yo'qotishlari va ikkilamchi kontaktlarning zanglashiga olib keladigan barcha turdagi yuklarda samaradorlik aniqlanadi.
Salt turganda birlamchi va ikkilamchi kontaktlarning zanglashiga ulangan voltmetrlarning o'qishlarini taqqoslash orqali transformatsiya nisbati aniqlanadi. Transformatorning ikkilamchi plastinka yuk bo'lmasa, po'latdagi pilastinka quvvat yo'qotilishi aniqlanadi. Yuksiz holatda birlamchi va ikkilamchi o'rashdagi kuchlanish transformatorning nominal kuchlanishiga teng, lekin birlamchi o'rashdagi oqim kuchi juda kichik, ikkilamchi o'rashda esa nolga teng, buning natijasida mis yo'qotadi. e'tiborga olinmasligi mumkin (ular joriy quvvatning kvadratiga to'g'ridan-to'g'ri proportsionaldir). Birlamchi sxemaga ulangan vattmetr po'latdagi pilasrinka quvvat yo'qotilishini aniqlaydi. Misdagi quvvatning yo'qolishi sariflarning kuchlanishiga bog'liq emas, balki oqim kuchiga bog'liq. Nima uchun sariflarda nominal oqimda aniqlanadi. O'rashlarda nominal oqimga erishish uchun birlamchi o'rashdagi kuchlanishni nominal kuchlanishning 5-10% ga kamaytirish kerak, shunda ikkilamchi o'rash qisqa tutashganda (qisqa tutashuv tajribasi), oqim ichidagi oqim birlamchi o'rash nominal oqim bilan bir xil. Voltajni pasaytirish transformatorning qisqa tutashuv oqimini kamaytirish uchun kerak, bu uning uchun juda xavflidir.
Yuqoridagi shartlar bajarilsa, birlamchi sxemaga ulangan vattmetr misdagi quvvat yo'qotilishini aniqlaydi. Ikkilamchi kontaktlarning zanglashiga olib keladigan elektr qabul qiluvchisi turli xil yuklarda undagi transformator samaradorligini aniqlash uchun yukni o'zgartirishga imkon beradi. Birlamchi kontaktlarning zanglashiga olib keladigan yuk kamayishi (ortishi) bilan ikkilamchi kontaktlarning zanglashiga olib keladigan yuklari ham kamayadi (energiya saqlanish qonunining ko'rinishi). Voltmetrlarning ko'rsatkichlarini taqqoslash orqali transformator samaradorligining ikkilamchi zanjirdagi yukga bog'liqligi aniqlanadi.
Salt ish tajribasi.
Ushbu tajriba bosqichma-bosqich uch fazali ikki o'rashni tekshiradi
transformator. Ish laboratoriya dastgohida amalga oshiriladi. Tajriba sxemasi
1.7-rasmda ko'rsatilgan. Quvvat transformatorning LV o'rashiga dan beriladi
mashinani yoqqandan keyin tarmoq A. kuchlanish regulyatori sifatida
Stend stoli ostida joylashgan avtotransformator ishlatiladi. Uchun
o'lchash moslamasi K-505 quvvat pallasida taqdim etilgan,
uch bosqichda o'lchash imkonini beradi.
Tajribani boshlash uchun "Mon" tugmasi XX holatiga o'rnatiladi,
bu tajribada boshqa elementlar ishlatilmaydi. Tajribani o'tkazish, to
LV sargisi regulyator yordamida sozlanishi kuchlanish bilan ta'minlanadi.
|
| |