-masala - Elektr tizimdan ta’minlanuvchi iste’molchilar uchun elektr tarmoqni tanlash

6-masala
5-masala ma’lumotlaridan foydalanib elektr tarmoqning ikki xil variantlari: radial-magistral va berk konturli sxemalar uchun nimstansiyalardagi transformatorlarni tanlash.
Yechish:
Nimstansiya 1 ga har birining zarur quvvati
bo’lgan ikkita transformator o’rnatamiz. Bu transformatorlar uch fazali ikki chulg’amli ТРДН-40000/110.
Nimstansiya 2 ga ham 2 ta transformator o’rnatamiz. Ularning har biri quvvati
Nimstansiya 2 ga ТРДЦН-25000/110 tipdagi ikkita uch fazali ikki chulg’amli transformator tanlaymiz.
Nimstansiya 3 ga ham har biri quvvati
bo’lgan 2 ta transformator o’rnatamiz buning uchun ТРДЦН-16000/110 tipdagi 2 ta uch fazali ikki chulg’amli transformator tanlaymiz.
Nimstansiya 4 ga har biri quvvati
bo’lgan 2 ta transformator o’rnatamiz. Buning uchun ТРДЦН-25000/110 tipdagi 2 ta uch fazali ikki chulg’amli transformator tanlaymiz.
Nimstansiya 5 ga har biri quvvati
bo’lgan 2 ta transformator o’rnatamiz. Buning uchun ТРДЦН-40000/110 tipdagi 2 ta uch fazali ikki chulg’amli transformator tanlaymiz.
Transformatorlarning katalogdan olinuvchi va hisobiy ma’lumotlarini yozib olamiz.
Uch fazali ikki chulg’amli transformator ТРДЦН-63000/110: Snom=63 MVA rostlash chegarasi 91,78%, UnomVN=115 kV, UnomNN=6.3/6.5/10.5 kV, Ukz=10,5%, Pkz=260 kVt, Pxx=59 kVt, Ixx=0,7%, Rt=0.87 Om, Xt=22 Om, Qx=410 kVar.
Uch fazali ikki chulg’amli transformator TRDN-25000/110: Snom=40 MVA rostlash chegarasi 91,78%, UnomVN=115 kV, UnomNN=10,5/10,5 kV, Ukz=10,5%, Pkz=120 kVt, Pxx=27 kVt, Ixx=0,7%, Rt=2,54 Om, Xt=55,9 Om, Qx=175 kVar.
Berk konturli elektr tarmoq uchun transformator tanlash nimstansiya 1 ga quvvati
bo’lgan bitta transformator o’rnatamiz.
Nimstansiya 1 uchun uch fazali ikki chulg’amli ТРДН-40000/220 tipdagi transformator tanlaymiz.
Nimstansiya 2 ga quvvati
bo’lgan bitta transformator o’rnatamiz. Nimstansiya 2 uchun uch fazali ikki chulg’amli ТРДЦН-40000/220 tipdagi transformator tanlaymiz.
Nimstansiya 3 ga quvvati
bo’lgan bitta transformator o’rnatamiz. Nimstansiya 3 uchun uch fazali ikki chulg’amli ТРДЦН-16000/220 tipdagi transformator tanlaymiz.
Nimstansiya 4 ga quvvati
bo’lgan bitta transformator o’rnatamiz. Nimstansiya 4 uchun uch fazali ikki chulg’amli ТРДЦН-25000/220 tipdagi transformator tanlaymiz.
Nimstansiya 5 ga quvvati
bo’lgan bitta transformator o’rnatamiz. Nimstansiya 5 uchun uch fazali ikki chulg’amli ТРДН-40000/220 tipdagi transformator tanlaymiz.
Transformatorlar ma’lumorlarini yozib olamiz. Uch fazali ikki chulg’amli transformator:
TRDN-40000/220: Snom=40 MVA, rostlash chegarasi 81,5%, UnomVN=230 kV, UnomNN=11/11 kV, Ukz=12%, Pkz=170 kVt, Pxx=50 kVt, Ixx=0,9%, Rt=5,6 Om, Xt=158,7 Om, Qx=360 kVar.
ТРДЦН-63000/220: Snom=63 MVA rostlash chegarasi 91,78%, UnomVN=230 kV, UnomNN=6.6/6.6;11/11 kV, Ukz=12%, Pkz=300 kVt, Pxx=82 kVt, Ixx=0,8%, Rt=3.9 Om, Xt=100.7 Om, Qx=504 kVar
Adabiyotlar rо‘yxati
1.Сафаров А.М., Гойибов Т., Суллиев А.Х. Электр тармоқлари ва тизимлари. Тошкент 2013 й., 224б.
2.. Сафаров А.М., Гаюпов Т.Ш.. «Электр тармоқлари ва тизимлари»дан амалий ва мустақил машғулотларга доир услубий кўрсатма. Т. ТошТЙМИ нашр. 2010. –33 с.
3.Караев Р.И., Волобрынский С.Д. Электрические сети и энергосистемы. М.: Транспорт, 1988, 256 с.
5. Лыкин А.В. Электрические системы и сети М.: ЭНАС.2006,254с.
|