MUHIM! Boltli ulanishlarga ruxsat berilmaydi!

|
MUHIM! Boltli ulanishlarga ruxsat berilmaydi!
|
bet | 8/9 | Sana | 04.06.2024 | Hajmi | 325,78 Kb. | | #259986 |
Bog'liq Zaminlash.MUHIM! Boltli ulanishlarga ruxsat berilmaydi! Topraklama halqasini tashkil etuvchi vertikal va gorizontal topraklama o'tkazgichlari, shuningdek, topraklama halqasiga ulanish nuqtasida topraklama o'tkazgichlari payvandlash yo'li bilan ulanishi kerak.
Payvand choklari korroziyadan himoyalangan bo'lishi kerak, buning uchun payvandlash nuqtalari bitum mastikasi bilan ishlov berilishi mumkin.
MUHIM!_Ozim_zamin_halqasini_boyash_kerak_emas!'>MUHIM! O'zim zamin halqasini bo'yash kerak emas!(1.7.111-band. PUE)
Natija shunday bo'lishi kerak:
5-QADAM- Biz xandaqni tuproq bilan to'ldiramiz.
Bu erda hamma narsa oddiy, biz xandaqni o'rnatilgan tuproqli pastadir bilan to'ldiramiz, shunda yuqorida aytib o'tilganidek, pastadir ustida kamida 50 sm tuproq bor.
Biroq, bu erda ba'zi nozikliklar mavjud:
MUHIM! Gorizontal topraklama o'tkazgichlari uchun xandaklar shag'al va qurilish qoldiqlari bo'lmagan bir hil tuproq bilan to'ldirilishi kerak (1.7.112. PUE).
6-QADAM- topraklama o'tkazgichini kirish kommutatorining GZSH ga ulash (kirish moslamasi).
Va nihoyat, biz yakuniy bosqichga keldik - uyda elektr panelini erga ulash, buning uchun biz quyidagi ishlarni bajaramiz:
Biz topraklama o'tkazgichini elektr paneliga olib kelamiz, shunda elektr paneli oldida taxminan 1 metr qoladi, agar kirish qalqoni uyda bo'lsa, topraklama o'tkazgichini binoga olib kirish tavsiya etiladi. Shu bilan birga, binolarga topraklama o'tkazgichlari kiritilgan joylarda quyidagi identifikatsiya belgisi bo'lishi kerak (1.7.118. PUE):
Yerdan yuqorida joylashgan topraklama o'tkazgichning o'zi bo'yalgan bo'lishi kerak, u sariq va yashil rangdagi bir xil kenglikdagi (15 dan 100 mm gacha) o'zgaruvchan uzunlamasına yoki ko'ndalang chiziqlar bilan rang belgisiga ega bo'lishi kerak. (1.1.29-band. PUE).
Biz topraklama o'tkazgichining oxiriga elektr panelining yon tomonidagi murvatni payvandlaymiz, unga kamida 10 mm 2 kesimli moslashuvchan mis simni ulaymiz, u ham sariq-yashil rangga ega bo'lishi kerak. Ushbu simning ikkinchi uchini asosiy tuproqli avtobusga ulaymiz, u kirish moslamasi ichidagi avtobus sifatida ishlatilishi kerak (uydagi kirish kommutatori). RE(1.7.119-band. PUE).
MUHIM! Asosiy er avtobusi odatda mis bo'lishi kerak. Po'latdan yasalgan asosiy topraklama chizig'idan foydalanishga ruxsat beriladi. Alyuminiy shinalardan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. (1.7.119-band. PUE).
Natijada, uydagi qalqonning topraklama sxemasi quyidagicha ko'rinishi kerak:
Mutlaqo xavfsiz simlar, uning yordamida barcha mavjud kuchli elektr jihozlari topraklama qurilmalariga ulangan, har bir turar-joy hududida majburiy va zarurdir. Topraklama elektr jihozlarining xavfsiz ishlashini ta'minlaydi. Fazali o'tkazgichning buzilishi yoki izolyatsiyasi buzilgan taqdirda, topraklama elektr qurilmalarining tanasi bilan aloqa qilganda odamni elektr toki urishidan himoya qiladi a.
Topraklama nafaqat inson hayoti va sog'lig'ini saqlab qoladi, balki elektr jihozlarini shikastlanishdan himoya qiladi. Ba'zi jihozlar (qozonlar, kir yuvish mashinalari, idishlarni yuvish mashinalari) faqat tuproqli rozetkalarga ulanishi kerak, bu ishlab chiqaruvchi tomonidan qo'llanmada ko'rsatilgan. Noto'g'ri ulanish tufayli buzilish yoki baxtsiz hodisa yuz bergan taqdirda, ishlab chiqaruvchi hech qanday javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.
Kvartiralarda va xususiy uylarda rozetkalarni erga ulash sezilarli darajada farq qilishini bilish kerak.
2003 yilda qabul qilingan turar-joy binolarini qurishda elektr simlarini yotqizishning yangi qoidalari 5 yadroli ko'targichni o'rnatishni o'z ichiga olganligini bilish kerak, unda simlardan biri topraklama o'tkazgich rolini o'ynaydi.
Agar bino TN-C-S yoki TN-S tizimlaridan foydalansa, u holda barcha mavjud rozetkalarni erga ulash juda oddiy. Ushbu tizimda ishlaydigan neytral (N) va himoya (pe) o'tkazgichlar va uch yoki bir fazali L mavjud bo'lib, ular kvartiralar oldidagi maydonchada joylashgan asosiy elektr panellarida ulanadi. Qalqonlarda allaqachon maxsus shinalar mavjud bo'lib, ularga kvartiradan olib boradigan faza, nol va tuproq o'tkazgichlari ulanadi. Tuproq avtobusi elektr panelining metall korpusiga ulangan.
Tuproqli rozetkani ulashning asosiy qoidalari
Rozetkani ulashda uchta yoki beshta sim devordan chiqib ketishi kerak: fazalar, nol va tuproq simining o'zi. Ish paytida kvartiraga elektr ta'minotini o'chirish talab qilinadi. Faza va nol elektr moslamasining vilkasi ulangan rozetkadagi teshiklar yaqinida joylashgan terminallarga ulanadi. Elektr prob-indikatori yordamida fazani va nolni oldindan aniqlash maqsadga muvofiqdir. Tuproq simi rozetkaning o'rtasida joylashgan terminallarga biriktirilgan.
Agar devordagi bitta rozetkaga ikki yoki uch rozetka o'rnatilgan bo'lsa, u holda qurilmalar orasiga maxsus o'tish terminallari ulanishi kerak. Terminallar bilan simlarni murvat bilan juda qattiq tortmang, sim uzilishi mumkin. Barcha kontaktlarni o'rnatgandan so'ng, rozetka devordagi teshikka kiritiladi va maxsus panjalar-tiqinlar yordamida statsionar holatda o'rnatiladi.
Eski uylarda topraklama rozetkalari
Deyarli barcha eski binolar standart loyihaga muvofiq qurilgan bo'lib, u elektr simlarini topraklama bilan ta'minlamaydi. Ishonchsiz TN-C tizimi ikki yadroli yoki to'rt yadroli kabellar bilan ifodalangan faza va neytraldan iborat. Soketlar ikkita simga ulangan: faza va nol, topraklama o'rniga nollash qo'llaniladi. Ushbu tizim faqat avtomatik o'chirish yordamida qisqa tutashuvlardan himoya qilishi mumkin, deb ishoniladi. Ushbu tizim odamni elektr toki urishidan himoya qila olmaydi, shuning uchun u juda ishonchsiz va eskirgan hisoblanadi.
Bunday holda, vaziyatdan chiqishning ikkita yo'li mavjud: elektr ta'minoti va tashkilotlar tomonidan neytral simni qo'shimcha topraklama yoki kuchli maishiy texnika bilan ta'minlaydigan elektr zanjiriga o'rnatilgan RCDlardan foydalanish. Kvartirada qo'shimcha topraklama o'rnatilganda, topraklamani barcha rozetkalarga etkazish uchun barcha simlarni o'zgartirish kerak.
Agar RCD ishlatilsa, u ko'pincha energiya sarflaydigan liniyalarga joylashtiriladi: yuqori quvvat sarflaydigan qurilmalar ulangan rozetkalar. Albatta, RCD buzilgan taqdirda elektr toki urishidan himoya qilmaydi, ammo o'limga olib keladigan shikastlanishning oldini oladi.
Qanday qilib kvartirada rozetkalarni erga ulash mumkin emas
Agar amalga oshirilgan elektr aloqalarida topraklama simi bo'lmasa va uni alohida o'tkazish qiyin bo'lsa, ba'zida odatdagi rozetkani evro rozetkalar va ko'prik nol va undagi tuproq bilan almashtirish tavsiya etiladi. Mutaxassislar bu hiyla-nayrangdan foydalanishni tavsiya etmaydi, chunki elektr moslamasining vilkasini eritib, uni sindirish ehtimoli bor. Bundan tashqari, ushbu "topraklama" usuli elektr toki urishi bilan to'la.
Suv va isitish quvurlarini topraklama sifatida ishlatmang. Qo'shnilar metall quvurlarni plastmassa bilan almashtirgan taqdirda, bo'shliq paydo bo'ladi, bu esa adashgan oqimlarning to'planishi va elektr shikastlanishi bilan to'la.
O'z uyingizda ishonchli va yuqori sifatli topraklama qanday qilish kerak
Xususiy uyda topraklama rozetkalarini yasash va elektr jihozlarining ishlashini ta'minlash, barcha elektr aloqalari allaqachon tasdiqlangan va amalga oshirilgan ko'p qavatli uyga qaraganda ancha oson.
Xususiy uy uchun tuproqli pastadir dizayni po'lat tuproqli elektrodlardan iborat bo'lib, ular tuproqqa chuqur kirib, chuqur qazilgan. Vertikal po'lat burchaklar gorizontal chiziqlar bilan biriktirilib, kontur hosil qiladi. O'tkazgich unga olib keladi, u elektr paneldagi tuproqli avtobusga ulanadi.
Vertikal konturni ishlab chiqarish uchun o'lchamlari 50 dan 50 ga 5 millimetrga teng bo'lgan po'lat burchak ishlatiladi. Burchaklarning uzunligi kamida 2 metr bo'lishi kerak. Gorizontal tuproqli elektrodlar uchun 40 dan 4 mm gacha bo'lgan po'lat chiziqlar ishlatiladi. Chiziqlarning uzunligi 1,2 m.Elektr paneliga olib boradigan o'tkazgich ham po'lat bo'lishi kerak, kesimi kamida 8 millimetr bo'lishi kerak.
Tuproqli pastadirni erga, binoning poydevoriga 1 metrdan yaqinroq joylashtiring. Gorizontal po'lat chiziqlar muntazam uchburchak yoki kvadrat shaklida bir metr chuqurlikda erga qazilgan. Kvadrat yoki uchburchakning yuqori qismida po'lat burchaklar 2-3 m chuqurlikdagi erga tushiriladi. Keyinchalik, butun sxemani payvandlash orqali bir-biriga mahkamlash kerak. Burchaklardan biriga temir o'tkazgich payvandlanadi, u boshqa uchida uydagi elektr paneliga biriktiriladi.
Tuproqli halqa ishlab chiqarilgandan va elektr paneliga ulangandan so'ng, siz uyda uch simli simlarni o'rnatishni davom ettirishingiz yoki binodagi mavjud simi tizimini yaxshilashingiz mumkin. Simni uch simli simga o'zgartirganda, maxsus tuproqli terminali bo'lgan evro rozetkalardan foydalanish tavsiya etiladi.
|
| |