10 kV gacha - Останконсозлик заводининг электр таъминоти

1.
|
10 kV gacha
|
16
|
75
|
46
|
39
|
400
|
0,13
|
2.
|
25
|
90
|
65
|
40
|
510
|
0,2
|
3.
|
35
|
115
|
80
|
42
|
560
|
0,28
|
4.
|
50
|
140
|
105
|
44
|
660
|
0,4
|
5.
|
70
|
165
|
130
|
44
|
780
|
0,56
|
6.
|
95
|
205
|
155
|
50
|
860
|
0,76
|
7.
|
120
|
240
|
185
|
54
|
930
|
0,96
|
8.
|
150
|
275
|
210
|
56
|
1010
|
1,2
|
9.
|
185
|
310
|
235
|
57
|
1100
|
1,48
|
10.
|
240
|
355
|
270
|
58
|
1250
|
1,92
|
3-ilova
Uchtolali kabelning 1 km uzunlikdagi solishtirma aktiv va induktiv qarshiliklari
№
|
Kabelning nominal kesim yuzasi (mm2)
|
Kabelning aktiv qarshiligi (Om/km)
200S harorat holatida
|
Kabelning induktiv qarshiligi (Om/km) nominal kuchlanish holatida
|
alyuminiy
|
mis
|
1 kV gacha
|
6 kV
|
10 kV
|
20 kV
|
35 kV
|
1.
|
4
|
7,74
|
4,6
|
0,095
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.
|
6
|
5,17
|
3,07
|
0,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.
|
10
|
3,1
|
1,84
|
0,073
|
0,11
|
0,122
|
-
|
-
|
4.
|
16
|
1,94
|
1,15
|
0,0675
|
0,102
|
0,113
|
-
|
-
|
5.
|
25
|
1,24
|
0,74
|
0,0662
|
0,091
|
0,099
|
0,135
|
-
|
6.
|
35
|
0,89
|
0,52
|
0,0637
|
0,087
|
0,095
|
0,129
|
-
|
7.
|
50
|
0,62
|
0,37
|
0,0625
|
0,083
|
0,09
|
0,119
|
-
|
8.
|
70
|
0,443
|
0,26
|
0,0612
|
0,08
|
0,086
|
0,116
|
0,137
|
9.
|
95
|
0,326
|
0,194
|
0,0602
|
0,078
|
0,083
|
0,11
|
0,126
|
10.
|
120
|
0,258
|
0,153
|
0,0602
|
0,076
|
0,081
|
0,107
|
0,12
|
11.
|
150
|
0,206
|
0,122
|
0,0596
|
0,074
|
0,079
|
0,104
|
0,116
|
12.
|
185
|
0,167
|
0,099
|
0,0596
|
0,073
|
0,077
|
0,101
|
0,113
|
13.
|
240
|
0,129
|
0,077
|
0,0587
|
0,071
|
0,075
|
-
|
-
|
4-ilova
Kuchlanish_ostida_rostlanadigan_0,38_kV_kuchlanishli_komplekt_kondensator_uskunalari_ma’lumotnomalari'>Kuchlanish ostida rostlanadigan 0,38 kV kuchlanishli komplekt kondensator uskunalari ma’lumotnomalari
№
|
Kondensator uskunacining turi
|
Nominal quvvat (kVAr)
|
O‘lchamlari (mm)
|
Og‘irligi (kg)
|
uzunligi
|
eni
|
balandligi
|
1.
|
УКН-0,38-75УЗ
|
75
|
700
|
560
|
1260
|
175
|
2.
|
УКТ-0,38-75УУЗ
|
75
|
700
|
560
|
1260
|
175
|
3.
|
УКТ-0,38-108УЗ
|
108
|
700
|
560
|
1660
|
300
|
4.
|
УКН-0,38-150УЗ
|
150
|
700
|
560
|
1660
|
300
|
5.
|
УКT-0,38-150УЗ
|
150
|
700
|
560
|
1660
|
300
|
6.
|
УКЛ(П)Н-0,38-216-108УЗ
|
216
|
1920
|
530
|
1660
|
610
|
7.
|
УКЛ(П)Н-0,38-324-108УЗ
|
324
|
2690
|
530
|
1660
|
875
|
8.
|
УКЛ(П)Н-0,38-432-108УЗ
|
432
|
3320
|
530
|
1660
|
1145
|
9.
|
УКЛ(П)-0,38-300-150УЗ
|
300
|
1920
|
530
|
1660
|
612
|
10.
|
УКЛ(П)-0,38-450-150УЗ
|
450
|
2620
|
530
|
1660
|
880
|
11.
|
УКЛ(П)Н-0,38-600-150УЗ
|
600
|
3320
|
530
|
1660
|
1150
|
12.
|
УКЛ(П)Н-0,38-108-36УЗ
|
108
|
1220
|
560
|
1660
|
335
|
13.
|
УКЛ(П)Н-0,38-216-36УЗ
|
216
|
1920
|
560
|
1660
|
575
|
14.
|
УКЛ(П)Н-0,38-150-50УЗ
|
150
|
1220
|
560
|
1660
|
335
|
15.
|
УКЛ(П)Н-0,38-300-50УЗ
|
300
|
1920
|
560
|
1660
|
575
|
Izoh: УК - kondensator uskunasi; Л(П) – chap (o‘ng) kirish yacheykasini joylashishi;
Н, T – kuchlanish yoki tok bo‘yicha rostlash parametri; УЗ – ichki qurilmalar uchun.
5-ilova
Transformatorlarning ma’lumotnoma parametrlari
№
|
Kuchlanish
|
Transformator quvvati, (kVA)
|
Isroflar
|
Isalt
|
uq.t
|
Og‘irligi
|
Psalt
|
Pq.t
|
kVt
|
kVt
|
(%)
|
`(%)
|
tonna
|
РПН uskunasining yo‘q holat uchun
|
1.
|
10 kV
|
100
|
0,49
|
1,97
|
2,6
|
4,5
|
1,1
|
2.
|
160
|
0,73
|
2,65
|
2,4
|
4,5
|
1,5
|
3.
|
250
|
1,05
|
3,7
|
2,3
|
4,5
|
1,9
|
4.
|
400
|
1,45
|
5,5
|
2,1
|
4,5
|
3,3
|
5.
|
630
|
2,27
|
7,6
|
2,0
|
5,5
|
4,5
|
6.
|
1000
|
3,3
|
11,6
|
3,0
|
5,5
|
5,2
|
7.
|
1600
|
4,5
|
16,5
|
1,3
|
5,5
|
9,2
|
8.
|
2500
|
6,2
|
23,5
|
3,5
|
5,5
|
13,4
|
9.
|
4000
|
8,6
|
33,5
|
3,0
|
6,5
|
19,4
|
10.
|
6300
|
12
|
46,5
|
3,0
|
6,5
|
25,2
|
Izoh: РПН, bu yuklama ostida kuchlanishni rostlovchi uskunadir. Ya’ni bunda, yuklamani o’chirmagan holatida, transformatorda kuchlanishni rostlasak boladi.
6-ilova
Zarb koeffitsiyentining kzarb=f(Ta) bogliqlik grafigi
22-rasm. Zarb koeffitsiyentining k3=f(Ta) bogliqlik grafigi.
Koriliyotgan nuqta uchun zarbaviy QT toki quyidagi formula asosida aniqlanadi:
bu yerda, kzarb - zarb koeffitsiyenti bolib, u zarbaviy tokning miqdorini davriy tashkil etuvchisining maksimal qiymatidan necha marotaba kattaligini korsatadi;
Iqtn - koriliyotgan nuqta uchun QT toki, (kA).
Kzarb zarb koeffitsiyentining ozgarish qiymati, mavjud QT tokining Ta doimiy vaqtiga bogliqdir, yani kzarb=f(Ta) bogliqlik egri chizigi bilan aniqlanadi va Ta=xqt/(314·rqt) ketma-ketlikda aniqlanadi. Bu yerda, xqt va rqt koriliyotgan QT nuqtasida mavjud elementlarning aktiv va induktiv qarshiliklari.
Kuchlanishi 1000 V dan yuqori bolgan elektr tarmoqlari uchun, kzarb=1,8 ga teng deb qabul qilingan.
7-ilova
ГОСТ 32144-2013
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Электрическая энергия
Совместимость технических средств электромагнитная
НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Electric energy. Electromagnetic compatibility of technical equipment. Power quality limits in the public power supply systems
МКС 29.020
33.100
Дата введения 2014-07-01
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"
|