Gazlar to'plamini o'lchash

|
Gazlar to'plamini o'lchash
|
bet | 18/22 | Sana | 19.06.2024 | Hajmi | 2,61 Mb. | | #264495 |
Bog'liq Neft sanoatida gazlar sarflarini avtomatlashtirishGazlar to'plamini o'lchash Egzoz gazining tarkibini o'lchash orqali biz yonish zonasida havo / yoqilg'i nisbatini to'g'ri kuzatish va nazorat qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni olamiz. Stack analizatorlari ikkita keng toifaga bo'linadi: Quruq asosli ekstraktiv analizatorlar gaz namunasini stackdan tortib oladi va namunadagi suvni kondensatsiya qilish uchun sovutadi. Shundan so'ng, tahlil quruq gazda amalga oshiriladi. Nam Basis In Situ Analizatorlari stekga juda yaqin joylashgan. O'lchanayotgan issiq namuna hali ham yonish natijasida hosil bo'lgan suv bug'ini o'z ichiga oladi, shuning uchun ho'l gaz tahlilini ta'minlaydi.
O 2 ni o'lchaydigan ko'plab gaz (yoki tutun gazi) analizatorlarini sotib olish mumkin . Nam asosli analizatorlar quruq asosli analizatorlarga qaraganda kamroq kislorod qiymatini 0,3% - 0,5% hajmda beradi.
Asboblar keng tarqalgan bo'lib, ular kislorodni o'lchash bilan birga uglerod oksidi o'lchovini ham o'z ichiga oladi. Umumiy yondashuv gazni katalizator kamerasidan o'tkazish va uglerod oksidi va yonmagan yoqilg'ining karbonat angidridga aylanishi natijasida ajralib chiqadigan energiyani o'lchashdir. Analizator natijalari namunadagi CO ning ekvivalent foizi sifatida ifodalanadi. Yagona raqam, CO o'lchovi sifatida ifodalangan, lekin havo etarli emasligi sababli isrof qilingan yoqilg'ini ifodalaydi, boshqaruv strategiyasini ishlab chiqish va jarayonni osonlashtiradi.
Yonish jarayonidagi O 2 va CO (barcha yo'qolgan yoqilg'ini ifodalaydi) o'lchovi bilan biz havo / yoqilg'i nisbatini boshqarish strategiyasini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan muhim PV o'lchovlariga egamiz. E'tibor bering, regulyatorni sozlashdan oldin ma'lum bir yonish tizimi uchun maqsadli o'rnatilgan nuqta qiymatlarini belgilash burner ishlab chiqaruvchisi va/yoki jarayonni loyihalash bo'yicha xodimlarning mas'uliyati hisoblanadi.
Havo oqimini o'lchashyonish jarayonlarida odatda yonish havosi uchta usuldan biri bilan etkazib beriladi:Majburiy tortish jarayoni yonish zonasiga havo berish uchun puflagichdan foydalanadi.Induktsiyalangan tortishish jarayonida yonish zonasi orqali havoni tortib oladigan yoki tortadigan burnerning quyi oqimida puflagich mavjud.Tabiiy tortish jarayoni havoni yonish zonasiga tortish uchun issiq chiqindi gazlar tabiiy ravishda ko'tarilgan bo'shliqqa tayanadi.
Ushbu munozara uchun biz shamollatgich yonish havosini berishni majburlash yoki qo'zg'atish uchun ishlatiladi deb taxmin qilamiz, chunki tabiiy tortishish tizimlari faol havo oqimini boshqarish uchun mos ravishda ishlab chiqilmagan.Ventilyator bilan ham tartibsiz kanallar va olovli g'ishtlarning burilishlari va burilishlari orqali past bosimda etkazib beriladigan havo oqimini o'lchash arzon yoki oson emas. Ommabop alternativ - chiqindi gaz oqimining bir qismidagi bosimning pasayishini o'lchash. Egzoz gazining asosiy qismi yonish havosi bilan kiradigan azotdir. Havo/yonilg'i nisbati sozlanishi oddiy bo'lsa, chiqindi gaz oqimining tezligi yonish havosining oziqlanish tezligini juda yaqindan kuzatib boradi. Nisbatan tekshirgich arxitekturasi maqolasida muhokama qilinganidek , yovvoyi va boshqariladigan oqim sensorlaridan keladigan signal oqim tezligi bilan chiziqli ravishda o'zgarishi kerak. Egzoz gaz yo'lining bir qismi bo'ylab ulangan differentsial bosim o'tkazgich gaz oqimining umumiy oqimi F, bosim differensialining kvadrat ildiziga (∆P) yoki proportsional ekanligini tan olgan holda chiziqli gaz oqimi sensori bo'ladi . Shunday qilib, boshqariladigan besleme jarayonining o'zgaruvchan signali, PV C , diagrammada ko'rsatilganidek, differentsial bosim signalining kvadrat ildizi chiqarilganda oqim bilan chiziqli bo'ladi.
|
| |