- Mavzu: Ishlab chiqarish va qishloq xo‘jaligi binolarida elektr energiyasi sarfini hisoblash

5 - Mavzu: Ishlab chiqarish va qishloq xo‘jaligi binolarida elektr energiyasi sarfini hisoblash.
1.Tog’ qazib olish sanoatida elektr energiya sarfi.
2. Mashinasozlik va metallarni qayta ishlashda elektr energiya sarfi.
3.Tekstil vayengilsanoatda elektr energiya sarfi.
1.Tog‘ qazib olish sanoatida elektr energiya sarfi.
Ko‘mir shaxtalari. Ko‘mirni yer ostidan qazib olish va trans-portirovkaqiluvchisanoatelektrmotorlariningquvvati13kVtdan12508800kVtoralig‘idabo‘ladi.Ko‘phollarda380Vkuchlanish600Vgaalmashtirilgan.250kVtvaundankattaquvvatlimotorlar uchun 6—10 kV kuchlanish qo‘llaniladi. Ishlash tartibitakroriy qisqa muddatda ishlovchi rejim. Ishlash sharoiti og‘ir.Elektr ta'minoti ishonchliligi bo‘yicha 1- toifaga bosh ventilyator,asosiyqozonxona,yoritish,suvta'minotivaboshqalarkiradi.
Ochiq qa ib olinadigan karyerlar. Elektr energiyaning kar'yer-lardagi asosiy iste'molchilari ekskovatorlardir. ESH — 14/65 ningquvvati 3516 kVt ni, ESH — 80/100 quvvati esa 70 MVt nitashkiletadi.Elektrenergiyaekskavatorlarniegiluvchan6—10kV kuchlanishli kabellar orqali beriladi. Ekskavatorlarning ishtartibikeskino‘zgaruvchanbo‘ladi.Elektrenergiyaishonchliligibo‘yichaikkinchitoifagategishlidir.
Parmalash qurilmalari. Neft va gazni qazib olish uchun burg‘i-lashda parmani aylanishi yer ustida joylashgan elektr motorlaryoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri quduqlardagi parmaning ustiga joylashganelektr burg‘ilash motorlar orqali amalga oshiriladi. Burg‘ilanishqurilmalariasosiymexanizmlariningquvvati1252000kVt,burg‘ilashnasoslarniki 2251480 kVt ni tashkil etadi. Burg‘ilashqurilmalarmotorlarningumumiyquvvatlari10MVtgayetadi,kuchlanishiesa660V.
Tog‘-boyitixh kombinatlari va aglomeratxion fabrikalar. Qoravaranglimetallurgiyadarudaniboyitishvaaglomeratsiyalashuchun ko‘p motorli, yoritkichli flotatsion mashinalar ishlatiladi —har bir motorning quvvati 20 kVt gacha; ruda maydalagichningquvvati 800 kVt gacha; sharli tegirmonlarning quvvati 4000 kVtgacha;250900kVtquvvatlikonveyerlarvaboshqalar.
Zamonaviy tog‘-boyitish kombinatlarida o‘rnatilgan quvvati500kVtgachabo‘lganyirikelektrenergiyaiste'molchilarigakiradi.Quvvatiga bog‘liq ravishda motorlarda 380, 6000 va 10000 Vkuchlanish qo‘llaniladi. Birinchi toifadagi iste'molchilarga hovuz-larning aylanma parrak yuritkichlari, kuydirish sexidagi aylanmapechlar, aglomeratsion mashinalar kiradi. Boyitish vaaglomeratsionfabrikalarningtexnologikjarayoniturg‘unvauzluksiz.
Koksokimyo sexi. Bunday sexda toshko‘mir koksga aylan-tiriladi. Dozirovka stollari, iste'molchilarining quvvati 410 kVtgacha yetadi. Ta'minlovchi kuchlanish 380, 600010000 V.Texnologik jarayon uzluksiz. Ko‘pchilik elektr iste'molchilaridavomiy yuklamali, bir qismi esa takrorlanuvchi qisqa vaqtlitartibda ishlaydi. Iste'molchilar 1 va 2 toifali. Sexining umumiyquvvati1540MVtnitashkiletadi.
Domna pechlarining qurilmalari. Ularda cho‘yan eritiladi.Iste'mol quvvati 0,4 dan 1500 kVt gacha. Pech mexanizmlarining umumiy quvvati1 25MVt gacha yetadi. Kuchlanishi 360V va 610kV. Birinchi toifaga suv bilan ta'minlovchi nasoslar, havo, gazdan tozalovchi qurilmalar va boshqalar kiradi. Ulardan boshqalari esa ikkinchi toifaga tegishli.
Prokat sexlarining uskunalari. Ikkita asosiy guruhga bo‘lingan iste'molchilari bor.
|