Tajriba ishi №3 - Tajriba ishi №1 cheksiz quvvat manbaidan ta’minlanadigan, elektr tarmog‘ida simmetrik qisqa tutashuvda...

|
Tajriba ishi №1 cheksiz quvvat manbaidan ta’minlanadigan, elektr tarmog‘ida simmetrik qisqa tutashuvda o‘tish jarayoni
|
bet | 3/8 | Sana | 20.08.2024 | Hajmi | 0,91 Mb. | | #269689 |
Bog'liq Tajriba ishi lotTajriba ishi №3
CHeksiz quvvat manbaidan ta’minlanadigan, elektr tarmog‘ida nosimmetrik qisqa tutashuvda o‘tish jarayoni.
Elektr ulash sxemasi
Jihozlar ro‘yxati
Tajriba o‘tkazishda ko‘rsatma
Jihozlar ro‘yxati
Al, A2
|
Uch fazali transformator guruxi
|
347.3
|
3 x 80 V A (zvezda) 220, 225, 230 V / 133,220, 225,230, 235,240, 245 V
|
A3, A4
|
Kuvvat liniyasi modeli
|
313.2
|
400 V /0,5 A -
|
A5
|
Uch kutupli tugma
|
301.1
|
380 V- /10 A
|
A6
|
Uch fazali transformator guruxi
|
347.4
|
3 x 80 VA / 133, 220, 225,230, 235, 240, 245 V / (treugolnik) 230 V
|
A7
|
Aktiv nagruzka
|
306.5
|
3x0...30 Vt/
-220 V
|
A8
|
Induktiv kuchlanganlig
|
324.2
|
3x0...40 VAr
|
A9
|
Okim va kuchlanish transformatorlarini ulchash bloki
|
401.2
|
600 V - / 3 V - (tr-r napryajeniya) 0,3 A-/3V- (tr-r toka)
|
A10
|
Konnektor
|
330.2
|
8 analog, dif. vxodov;
2 analog, vыxoda; 8 sifr, vxodov/ vыxodov
|
All
|
SHaxsiy kompyuter
|
1431
|
IBM sovmestimыy, Windows XR/7/8, monitor, mыsh, klaviatura
|
G1
|
Uch fazali elektr taminoti
|
201.4.1
|
-400 V; 16 A
|
G2
|
Bir fazali elektr taminoti
|
218.9
|
-220 V; 16 A
|
Tajriba uchun ko‘rsatmalar
Sinovda ishlatiladigan qurilmalarning elektr ta’minotidan uzilganligiga ishonch hosil qiling.
• G1 manbasining "TK" soketlarini yoping.
• Tajribada ishlatiladigan asboblarning himoya tuproqli uyalarini uch fazali G1 quvvat manbai "PE" soketiga ulang.
• Uskunani elektr simini mos ravishda ulang.
• Tajribada ishlatiladigan asboblarning 220 V kuchlanishli vilkasini G2 manba rozetkalari bilan kuch kabellari bilan ulang.
• G1 manbasini 380 V kuchlanishiga ulang.
• G2 kuchlanishini 220 V kuchlanishiga ulang.
• SHaxsiy kompyuterni All-ga sozlang va "Multichannel Oscilloscope" dasturini ishga tushiring. Dasturni, masalan, jarayonning so‘nggi 30 soniyasini saqlash uchun sozlang.
• G1 manba kalitini yoqing.
• Uch kutuplu A5 tugmachasining ishlash rejimini o‘zgartirish dastagini «MANUAL» holatiga o‘rnating.
• A10 konnektining ishlatilgan kanallarining kuchlanishni taqsimlovchi qismini «1: 1» holatiga o‘tkazing. A10 sozlagichining analog yozuvlari umumiy nuqtasini ish rejimini tanlash "AIGND" holatiga o‘tkazing.
• A1 va A2 uch fazali transformator guruhlarining asosiy va ikkilamchi nominal fazaviy kuchlanishlari mos ravishda 230 V va 133 V deb belgilangan, uch fazali A6 transformator guruhining ikkinchi darajali fazali kuchlanishi 133 V ga teng.
• Barcha bosqichlar 40 evrodan indüksativ yuk hajmi A8 - 40% ni tanlang
• Har bir bosqichda 30 Vatt faol yuk darajasini tanlang A7 - 80%.
• AZ va A4 uzatish liniyasining parametrlari quyidagicha belgilanadi: R = 0 Ō, L / R = 1,2 / 32 GH / Ō, C = 0 mF.
• «O‘N» tugmasini bosib, skanerlash uchun virtual ossillagining birinchi va ikkinchi kanallarini tanlang.
• G1 manba kalitini yoqing.
• G1 manbasini yoqing. Uning chiqishidagi kuchlanishning mavjudligi nurli LEDlar bilan signallanishi kerak.
• Bir fazali G2 quvvat manbaini yoqing. Uning chiqishidagi kuchlanishning mavjudligi yoritilgan LED bilan ko‘rsatiladi.
• Uch kutuplu A5 tugmachasining «Tarmoq» tugmasini yoqing.
• Uch tomonlama A5 tugmachasining old panelidagi "ON" tugmasini bosib, qisqa tutashuvni simulyasiya qilish. 3-5 soniyadan so‘ng old panelda "OFF" tugmasini bosib A5 tugmachasini o‘chiring. Tajribani 4-5 marta takrorlang. "To‘xtash" tugmasini bosib, "Multichannel ossillograf" dasturi bilan ma’lumotlarni skanerlashni to‘xtatish 11.
• Virtual tugmani 15 bosib saqlangan jarayonni ko‘rsating.
• Ko‘p kanalli ossillograf dasturining qobiliyatlaridan foydalanish, olingan qisqa va elektron o‘zgarishlar oqimining vaqtga bog‘liqligini tahlil qilish. Ulardan fazoga nisbatan qisqa kontaktlarning zangori kelishi momentini aniqlang
1.2.CHeksiz kuvvat manbaidan kuvvatlanadigan , Simmetrik qisqa tutashuvli Elektr tarmog‘ida o‘tish jarayoni
Kuchlanish, zarba tokini, zarba faktorini va qisqa tutashuv oqimining aperiodic komponentining parchalanish muddati sobitini ko‘rsatadi.
• Qisqa kontaktli nuqtani masofadan turib uzatish samaradorligini tahlil qilish uchun qisqa tutashuv nuqtasi va element modellarining parametrlarini o‘zgartirishingiz mumkin. E’tibor bering! Qisqa tutashish rejimining maksimal vaqti 3-5 sekunddan oshmasligi kerak. G1 manbasini va uch fazali tranformerlashtiruvchi A1 guruhining soketlarida qisqa tutashuvni o‘rnatish taqiqlanadi.
• Tajribaning oxirida, tajribada ishlatiladigan bloklar "tarmoq" kalitlarini ajratib oling va G1 va G2 manbalarini o‘chirib qo‘ying.
Qisqa kontaktli nuqtani masofadan turib uzatish samaradorligini tahlil qilish uchun qisqa tutashuv nuqtasi va element modellarining parametrlarini o‘zgartirishingiz mumkin. E’tibor bering! Qisqa tutashish rejimining maksimal vaqti 3-5 sekunddan oshmasligi kerak. G1 manbasini va uch fazali tranformerlashtiruvchi A1 guruhining soketlarida qisqa tutashuvni o‘rnatish taqiqlanadi.
• Tajribaning oxirida, tajribada ishlatiladigan bloklar "tarmoq" kalitlarini ajratib oling va G1 va G2 manbalarini o‘chirib qo‘ying.
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
Tajriba ishi №1 cheksiz quvvat manbaidan ta’minlanadigan, elektr tarmog‘ida simmetrik qisqa tutashuvda o‘tish jarayoni
|