Mavzu: Elektr yoritish qurilmalariga texnik xizmat ko'rsatish

|
Mavzu: Elektr yoritish qurilmalariga texnik xizmat ko'rsatish
|
bet | 1/2 | Sana | 23.12.2023 | Hajmi | 78,5 Kb. | | #127621 |
Bog'liq Elektr yoritish qurilmalariga texnik xizmat ko\'rsatish
Mavzu: Elektr yoritish qurilmalariga texnik xizmat ko'rsatish
Reja:
1. Elektr yoritish moslamalariga texnik xizmat ko'rsatish Yorug'lik manbalariga texnik xizmat ko'rsatish 2. Elektr yoritish moslamalariga texnik xizmat ko'rsatish
3. O'rnatish, ishga tushirish va texnik xizmat ko'rsatishda yordam
Elektr jihozlarining ekspluatatsiyasi ekspluatatsiya jarayonida amalga oshiriladigan texnik tadbirlar va ish o'rtasida amalga oshiriladigan ta'mirlashdir.
Texnik xizmat ko'rsatish - bu mashina va mexanizmlarning butun ishlash davrida ishonchli va uzluksiz ishlashini ta'minlash vositalaridan biridir. Ishlash davridagi elektr jihozlarining ishlashi texnik xizmat ko'rsatish va muammosiz - profilaktik ta'mirlash bilan ta'minlanadi. Texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mirlashning chastotasi asosan uskunaning ishlash shartlari va uning ishlashi bilan belgilanadi. To'g'ri profilaktik ta'mirlash tizimini joriy etish oqilona ishlashni belgilaydi va elektr jihozlarining yaxshi holatda saqlanishini, to'liq ishlashini va maksimal mahsuldorligini ta'minlaydi. Texnik xizmat ko'rsatish - tozalash, tekshirish, eskirgan qismlarni almashtirish va jihozlarni sozlash orqali elektr jihozlarining chidamliligi va muammosiz ishlashini ta'minlaydigan asosiy ta'mirlash turi. Ta'mirlash barcha texnik xizmat ko'rsatish operatsiyalarini va qismlar va mexanizmlarni to'liq almashtirishni o'z ichiga oladi, AC motorlar uchun armatura stator o'rashlarini, DC mashinalari, fazali rotorlarni almashtirish, shuningdek, rotor milini tekshirish va kerak bo'lganda almashtirish va hokazo.
Jihozlangan dastgohga texnik xizmat ko'rsatish jadvallarga muvofiq amalga oshiriladi. Ta'mirlash va kapital ta'mirlash jadvali bir yil muddatga qoldiriladi.
Elektr yoritish moslamalariga texnik xizmat ko'rsatish
Elektr yoritish moslamalariga xizmat ko'rsatishda siz elektr yoritish tarmoqlarida normal rejimda kuchlanish 2,5% dan ko'p kamaymasligi va chiroqning nominal kuchlanishining 5% dan ko'prog'iga oshishi kerakligini bilishingiz kerak. Ba'zi eng uzoq favqulodda va tashqi yoritish lampalari uchun kuchlanishni 5% ga kamaytirishga ruxsat beriladi. Favqulodda rejimda akkor lampalar uchun 12% va lyuminestsent lampalar uchun 10% kuchlanishni kamaytirishga ruxsat beriladi. Yoritish tarmoqlarida kuchlanishning o'zgarishi chastotasi:
nominaldan 1,5% ga og'ish bilan cheklanmaydi;
1,5 dan 4% gacha - 1 soat ichida o'n martadan ortiq takrorlanmasligi kerak;
4% dan ortiq - har 1 soatda bir marta ruxsat etiladi.
Ushbu talablar mahalliy yoritish lampalariga taalluqli emas.
Armaturalarni saqlash bo'yicha barcha ishlar kuchlanishni olib tashlash bilan amalga oshiriladi. Yoritish moslamalarini tekshirish paytida binolarning nazorat punktlarida yorug'lik darajasini tekshirish yiliga kamida bir marta amalga oshiriladi. Elektr yoritish moslamalarini o'chiradigan va yoqadigan avtomatik mashinalarning xizmat ko'rsatish qobiliyati har 3 oyda bir marta (kunduzi) tekshiriladi.
Favqulodda yoritish tizimi kamida chorakda bir marta sinovdan o'tkaziladi.
Statsionar asbob-uskunalar va ishchi va favqulodda yoritish uchun elektr simlari yiliga bir marta hisoblangan qiymatlar bilan relizlar va sug'urta ulanishlarining oqimlariga muvofiqligi tekshiriladi.
Elektr tarmog'ining alohida nuqtalarida yuklarni va kuchlanishni o'lchash va ikkilamchi kuchlanish 12-40 V bo'lgan statsionar transformatorlarning izolyatsiyasini sinovdan o'tkazish yiliga kamida bir marta amalga oshiriladi.
Yoritgichlarga xizmat ko'rsatish polga o'rnatiladigan qurilmalar va ishchilarning xavfsizligini ta'minlaydigan qurilmalar yordamida amalga oshiriladi: narvonlar (chiroq osma balandligi 5 m gacha); kranlar tomonidan tortiladigan statsionar va tirkama ko'priklar.
Yoritgichlar alohida, bir yoki bir nechta lampalar (10% gacha) yangilariga almashtirilganda yoki guruhli tarzda, o'rnatishdagi barcha lampalar bir vaqtning o'zida ma'lum vaqt oralig'idan keyin yangilariga almashtirilganda almashtiriladi. Quyma va zarb sexlarida DRL tipidagi lampalar 8000 soat ishlagandan keyin guruhli almashtiriladi. Mexanik, yig'ish, asbob-uskunalar do'konlarida yorug'lik manbalari sifatida LB-40 lampalaridan foydalanilganda, guruhni almashtirish 7000 soatdan keyin (ketma-ket) amalga oshiriladi. Tabiiy yorug'lik etarli bo'lgan hisob-kitoblarda yoritish moslamalaridan foydalanishning yillik soni ikki smenali ish uchun - 2100 soat, uch smenali ish uchun - 4600 soat, uch smenali uzluksiz ishlash uchun - 5600 soat olinadi.
Ikki smenali ish paytida tabiiy yorug'lik etarli bo'lmaganda, yoritish moslamalaridan foydalanish soatlari soni 4100 soatni tashkil qiladi; uch smenada - 6000 soat; uzluksiz uch smenali ish bilan - 8700 soat.
Guruhni almashtirish paytida olib tashlangan xizmat ko'rsatish mumkin bo'lgan lampalar yordamchi xonalarda ishlatilishi mumkin.
O'rnatish cho'g'lanma lampalar, 30 lyuminestsent lampalar yoki 15 DRL lampalar bilan amalga oshirilgan bo'lsa, lampalar alohida-alohida almashtiriladi.
Mashinasozlik korxonalari ustaxonalari uchun umumiy yoritish moslamalarini tozalash quyidagi muddatlarda amalga oshiriladi: quyish korxonalari - har 2 oyda bir marta; zarb qilish, termal - har 3 oyda bir marta; instrumental, montaj, mexanik - har 6 oyda bir marta.
Elektr yoritish tarmoqlariga texnik xizmat ko'rsatish maxsus o'qitilgan xodimlar tomonidan amalga oshiriladi. Qoidaga ko'ra, armatura tozalanadi va yonib ketgan lampalar kunduzi saytdan olib tashlangan kuchlanish bilan almashtiriladi. 500 V gacha bo'lgan kuchlanishli elektr inshootidan kuchlanishni olib tashlashning iloji bo'lmasa, kuchlanish ostida ishlashga ruxsat beriladi. Bunday holda, qo'shni oqim o'tkazuvchi qismlar izolyatsion prokladkalar bilan himoyalangan bo'lib, ular izolyatsiyalangan tutqichli asbob bilan, ko'zoynak taqqan, shlyapa va tugmachali yengli, izolyatsion stendda yoki dielektrik galoshlarda ishlaydi.
Sanoat korxonalarining ustaxonalarida baland yorug'lik moslamalarini tozalash va texnik xizmat ko'rsatish kamida ikkita elektrchidan iborat jamoa tomonidan amalga oshiriladi, bunda usta III malaka guruhiga ega bo'lishi kerak. Ikkala ijrochi ham toqqa chiqish ishlariga qabul qilinishi kerak. Ishlayotganda kuchlanish ostida qolish, balandlikdan tushish, kranni tasodifiy ishga tushirishdan ehtiyot bo'ling.
Kuchlanish ostida tashqi yoritish tarmoqlarida armaturalarni tozalash va yonib ketgan lampalarni teleskopik minoralar va izolyatsiyalash moslamalaridan, shuningdek, lampalar fazali simlar ostida joylashgan tuproqli qiyaliksiz yog'och ustunlarda o'zgartirishga ruxsat beriladi. Ikki kishining eng kattasi III malaka guruhiga ega bo'lishi kerak. Boshqa barcha hollarda, ish qo'llab-quvvatlashda joylashgan liniyalarning barcha simlarini ish joyida ajratish va topraklama bilan birga amalga oshiriladi.
Nosoz simob va lyuminestsent lampalar, ular tarkibida bug'lari zaharli bo'lgan simob bo'lganligi sababli, ishlab chiqaruvchiga topshiriladi yoki maxsus ajratilgan joylarda yo'q qilinadi.
Kompaniyamiz ko'p yillar davomida ichki bozorni ushbu toifadagi original, amaliy va samarali echimlar bilan ta'minlab kelmoqda. Biz yoritish tizimlarini kompleks tarzda tashkil qilish bilan shug'ullanamiz, shuning uchun biz tarmoqqa texnik xizmat ko'rsatamiz. Bu savdo va turar-joy ob'ektlari, ko'cha yoritgichlari bo'lishi mumkin. Har qanday holatda, LEDOS mijozlari maqbul narx va ijrochilarning yuqori professionalligini kutishmoqda. Bizning ustalarimiz har qanday muammoni hal qilishni kafolatlaydigan katta amaliy tajriba va tegishli malakaga ega.
|
| |