Fidr nomi.
  
Kuchlanish - Elektrotexnika fakulteti» «Elektrotexnika, elektromexanika va elektrotexnologiyalar

|
Elektrotexnika fakulteti» «Elektrotexnika, elektromexanika va elektrotexnologiyalar
|
bet | 6/18 | Sana | 21.05.2024 | Hajmi | 0,7 Mb. | | #248368 |
Bog'liq AZAMJONOV OMADILLO BMIFidr nomi.
|
Kuchlanish.
|
Tok transformatori.
|
1
|
Haqiqat.
|
10 kV
|
300/5
|
2
|
Saxovat.
|
10 kV
|
200/5
|
3
|
Sardor.
|
10 kV
|
200/5
|
4
|
O‘rta Sharxon.
|
10 kV
|
200/5
|
5
|
Mahalla.
|
10 kV
|
150/5
|
6
|
Kollej-1.
|
10 kV
|
100/5
|
7
|
Qadriyat.
|
10 kV
|
50/5
|
8
|
Metan.
|
10 kV
|
100/5
|
9
|
Sifat.
|
10 kV
|
75/5
|
10
|
Elyor.
|
10 kV
|
100/5
|
11
|
Kornecha.
|
10 kV
|
200/5
|
12
|
Ishonch .
|
10 kV
|
100/5
|
13
|
Nur.
|
10 kV
|
100/5
|
14
|
Mustaqil.
|
10 kV
|
100/5
|
15
|
Shaffof.
|
10 kV
|
100/5
|
2-kirish 10kV T2-transformator. TT-600/5
|
№
|
Fidr nomi.
|
Kuchlanish.
|
Tok transformatori.
|
1
|
Vahm.
|
10 kV
|
50/5
|
2
|
Kollej-2.
|
10 kV
|
200/5
|
3
|
Invest gaz.
|
10 kV
|
100/5
|
4
|
Omad.
|
10 kV
|
100/5
|
5
|
Haytekst.
|
10 kV
|
150/5
|
6
|
Uz-Filtr.
|
10 kV
|
50/5
|
7
|
Baxmal.
|
10 kV
|
200/5
|
8
|
Sharxon paxta.
|
10 kV
|
200/5
|
1.2 Podstansiyalardagi elektr qurilmalarning ishlash rejimlari.
Taqsimlash qurilmasi — (RU - распределительные устройства) bu elektr energiyani qabul qilish va taqsimlash uchun xizmat qiluvchi hamda elektr jihozlar, shinalar va yordamchi qurilmalarga ega bo‘lgan elektr uskunadir. Agar taqsimlash qurilmasi bino ichiga joylashgan bolsa, u yopiq taqsimlash qurilmasi (ЗРУ - закрытые распределительные устройства) deb ataladi. Yopiq taqsimlash qurilmalar, odatda, 3-20 kV li kuchlanishga mo‘ljallab quriladi. Biroq, taqsimlash qurilmaga ajratilgan maydon cheklangan boisa yoki atmosfera juda ifloslangan bo‘lsa, shuningdek, chekka shimol rayonlarida ham 35-220 kV kuchlanishli yopiq taqsimlash qurilmalari qo‘llanishi mumkin. Taqsimlash qurilmalari elektr qurilmalarining ishonchli ishlashim ta'minlashi kerak. Bu talab elektr asbob-uskunalarini to‘g‘ri tanlash va joyiasbtirish, taqsimlash qurilmalari turi va konstruksjyasinj taniash (PUE) ga muvofiq bajariladi. Taqsimlash qurilmalariga xizmat qilish qulay va xavfsiz bo‘lishi kerak. Unda joylashgan asbob-uskunalar bir-birini to‘smay, yaxshi ko‘rinishi, ta’miriash ishlarini bajarishga qulay bo‘lishi, ularni ko‘zdan kechirish va ta’miriash paytida xavfsiz bo‘lishi kerak. Izolatsiyalanmagan tok o‘tkazuvchi qismlarga tegib ketmaslik uchun ular maxsus kameraga joylanishi yoki muhofazalangan bo‘lishi kerak. Taqsimlash qurilmalari yong‘inga qarshi xavfsizlikni ta’minlanishi kerak. Yopiq taqsimlash qurilmalari konstruksiyalarining qurilish me’yorlari va qoidalari, shuningdek, yong‘indan saqlanish qoidalariga javob berishi lozim. Taqsimlash qurilmalari tejamli bo‘lishi lozim. Uni qurish qiymati qurilish qismi, elektr asbob-uskunalari, elektr montaj ishlari bilan boshqa xarjatlar qiymatining yig‘indisiga teng. Qurilish qismining qiymatini kamaytirish uchun mumkin qadar bino hajmi kamaytirilib, uning konstruksiyasi soddalashtiriladi. Atmosfera havosida joylashgan taqsimlash qurilmasi ochiq taqsimlash qurilmasi deb yuritiladi. Odatda, 35 kV va undan yuqori kuchlanishli taqsimlash qurilmalari ochiq joyga quriladi. Taqsimlash qurilmalari ishlash ishonchliligini, qurilishga kapital xarajat qilinishini hamda xizmat qilish xavfsiz va qulay bo‘lishini, kengaytirish imkoniyatini, zavodda tayyorlanadigan yirik blokli qismlami maksimal qollashni ta’minlashi lozim.
Komplekt taqsimlash qurilmalar (КРУ-комплект распределительных устройств) shkaflari yoki kameralari ichki qurilmalar uchun ham tashqi qurilmalar KRUN uchun ham chiqariladi. Bunda N harfi tashqi degani.
Taqsimlash qurilmalar har qaysi tun o‘z afzalliklari va kamchiliklariga ega. Masalan, yopiq taqsimlash qurilmalar ЗРУ, bunda 3 harfi ≪yopiq≫ degani bo‘lib, barcha elektr uskunalarining meteorologiya ta’sirlaridan, chang-to‘zonlar, kul, qora kuya va hokazolar bilan ifloslanishdan ishonchli himoya qilinishi bilan qulaydir. Biroq berk taqsimlash qurilmalar (ЗРУ) ning narxi juda qimmatga tushadi. Berk qurilmalarni nazoratdan o‘tkazish va ta’mirlash ham qiyin. Ochiq taqsimlash qurilmalari (ORU), bunda О harfi ≪ochiq≫ degani bo‘lib, uning narxi arzon, qurish ishlari tez bitadi, elektr qurilmalarni nazorat qilish, ulami montaj va remont qilish qulay bo‘ladi. Ammo ishlab turgati ochiq taqsimlash qurilmalari (ORU)ga yomon ob-havoda xizmat ko‘rsatish qiyinlashadi. Ochiq taqsimlash qurilmalari ko‘p joy egallaydi uning jihozlari havo haroratining keskin o‘zgarishlari, yog‘ingarchilifc ta’sirida qoladi. Shamol, muzlash, tuzli changlar, kukun va loydan muhofaza qilingan. Yopiq taqsimlash qurilmalari (ЗРУ) 35 kV gacha kuchlanishga quriladi, bunday kuchlanish shaharlar va sanoat ichidagi elektr tarmoqiariga tegishlidir, ya’ni ular atmosferada elektr uskunalariga zararli ta’sir ko‘rsatuvchi moddalar bo‘ladigan joylarda va ochiq taqsimlash qurilmalari qurish va ularni ishlatish uchun zarur sharoit hamda yetarli joy bo‘lmagan hollarda quriladi. Biroq zarur sharoitlar bo‘lganda 6 kV, 10 kV, 35 kV kuchlanishli taqsimlash qurilmalari ochiq qilib qurilaveradi. Ochiq taqsimlash qurilmalari, odatda, kuchlanish 35 kV va undan yuqori hollarda quriladi, chunki bunday kuchlanishlar elektr energiya uzoqda taqsim qilinadigan elektr tarmoqlari uchun tegishlidir. Bunday ochiq taqsimlash qurilmalari, odatda, shahar va sanoat markazlaridan ancha uzoq joylashgan bo‘ladi.
Taqsimlash qurilmalarining ishonchli ishlashiga qurilmaning elektr ulanish sxemasining taqsimlash qurilmasining turlari va konstruksiyalarini, elektr jihoz apparaturasini, tok o‘tuvchi qismlar va izolatorlami to‘g‘ri tanlash va elektr montaj ishlarini sifatli bajarish yo‘li bilan erishiladi.
«Oltin vodiy» - 110/10 kV podstansiyasida quyidagi yopiq taqsimlash qurilmalari mavjud:
1) KRUN seriya K-37
2) ШВВ1-10-3-800У2
3) KRU seriya K-47
4) NV-12
Taqsimlash qurilmalari xususiyatlari quyidagi jadvalda keltirilgan.(2-jadval)
№
|
Turi
|
Xususiyatlari
|
1
|
KRUN seriya K-37
ВМП-10
|
Moyli o‘chirgich.
Nominal kuchlanish, 10 kV
Nominal toki: 1000 A
Nominal uzish toki: 20 kA
Chastota: 50 Hz
Boshqaruv zanjiridagi kuchlanish, 220V
|
2
|
ШВВ1-10-3-800У2
|
Havoli o‘chirgich.
Nominal kuchlanish: 10 kV
Nominal toki: 800 A
Nominal uzish toki: 20kA
Chastota: 50 Hz
Boshqaruv zanjiridagi kuchlanish: 220V
Massa: 153 kg
|
3
|
KRU seriya K-47
|
Moyli o‘chirgich.
Nominal kuchlanish, 10 kV
Nominal toki: 630 A
Nominal uzish toki: 20 kA
Chastota: 50 Hz
Boshqaruv zanjiridagi kuchlanish: 220V
|
4
|
NV-12
|
Vakuumli o‘chirgich.
Nominal kuchlanish: 10 kV
Nominal toki: 1600 A
Nominal uzish toki: 20 kA
Chastota: 50 Hz
Boshqaruv zanjiridagi kuchlanish: 220V
Massa: 95 kg
|
|
| |