Ishlab chiqarishni nazorat qilish

2.5 Ishlab chiqarishni nazorat qilish
Elektr materiallari va elektr jihozlarining sifatini nazorat qilish elektr o'rnatish tashkilotlarining bazalari va markaziy omborlarida ishlab chiqarish va texnik jihozlash xizmatlari tomonidan amalga oshiriladi. Chiziqli xodimlar elektr materiallari, konstruktsiyalari va mahsulotlarining loyiha va me'yoriy hujjatlar talablariga muvofiqligini tashqi ko'rikdan o'tkazishi, shuningdek, pasportlar, sertifikatlar va boshqa ilova hujjatlar mavjudligi va mazmunini tekshirishi shart. Elektr ishchilarining manfaatlari yo'lida amalga oshiriladigan qurilish ishlarining sifat nazorati tashqi xodimlar tomonidan tekshiriladi va naturada asosiy o'lchovlar o'lchanadi.
Qurilmalarni o'rnatish joylarini markalash sifatini nazorat qilishda me'yoriy hujjatlarning quyidagi talablariga amal qilish kerak:
- yoritgichlarning joylashuvi ularning xonadagi soniga bog'liq. Agar xona bitta chiroqni o'rnatishni ko'zda tutsa, u shiftning o'rtasiga, diagonallarning kesishish joyiga joylashtiriladi. Agar ikkita yoritgichni o'rnatish zarur bo'lsa, ular xonaning katta markaziy chizig'iga joylashtiriladi. To'rt chiroqni o'rnatishda ular joylashtiriladi. Katta ofis binolarida lampalar odatda chayqaladi. Agar loyihada yoritgichlarni joylashtirish bo'yicha ko'rsatmalar mavjud bo'lsa, siz ularga qat'iy rioya qilishingiz kerak;
kvartiralar va yotoqxonalardagi rozetkalar ulardan foydalanish qulay bo'lgan joylarga o'rnatilishi va uy va oshxona mebellarining rejalashtirilgan tartibini hisobga olgan holda o'rnatilishi kerak. Lavabolarni lavabolar ostiga va tepasiga, shuningdek, boshqa noqulay ish joylariga joylashtirishga yo'l qo'yilmaydi (masalan, oshxona kabinetlarida);
- maktab va bolalar bog'chalarida bolalar uchun xonalarda, kalit va rozetkalarni erdan 1,8 m balandlikda o'rnatish kerak. Boshqa jamoat binolari va binolarida yorug'lik va elektr rozetkalarini o'rnatish balandligi, binolarning maqsadi va ichki dizayniga qarab, elektr qurilmalarini ulash uchun qulay, lekin poldan 1 m balandlikda emas;
- umumiy yoritish lampalari uchun kalitlar erdan 0,8 dan 1,7 m balandlikda, bolalar uchun mo'ljallangan xonalarda - 1,8 m balandlikda o'rnatiladi va eshiklar ochilmasligi uchun joylashtiriladi;
hojatxona va hammom uchun kalitlar bu binolardan tashqarida joylashgan;
- elektr boshqaruv xonalari, shuningdek, ASU va asosiy kommutatorni to'g'ridan -to'g'ri hojatxonalar, hammom, dush, ovqat xonalari oshxonalari, yuvish va ho'l texnologik jarayonlar bilan bog'liq boshqa xonalar ostida joylashtirishga yo'l qo'yilmaydi. Suv ta'minoti tizimlarining kommutator quvurlari orqali o'tishga, isitish (kommutator isitish quvurlari bundan mustasno), shuningdek shamollatish va boshqa kanallarga, agar ularning shoxlari, lyuklari, klapanlari, gardishlari bo'lmasa, istisno sifatida ruxsat etiladi. , revizyonlar, kommutator xonalari ichidagi vanalar. Bunday holda, sovuq quvurlar tumanlardan, issiqlari esa - yong'inga qarshi issiqlik izolatsiyasidan himoyalangan bo'lishi kerak. Yonuvchan suyuqliklar bilan gaz quvurlari va quvurlarni kommutatorlar orqali yotqizishga yo'l qo'yilmaydi;
- tarqatish punktlari va panel taxtalari, qoida tariqasida, qulflanadigan shkaflardagi devor tokchalariga o'rnatilishi kerak. Ochiq o'rnatilgan soqchilar va nuqtalar poldan kamida 2,2 m balandlikda joylashgan bo'lishi kerak;
- maktablar va o'rta maxsus ta'lim muassasalari sinflari va laboratoriyalarida o'qituvchilar stoli yonida, lekin undan 1,5 m uzoq bo'lmagan masofada, o'quv asboblarini quvvatlantirish uchun tarqatish taxtalari o'rnatilishi kerak.
Ta'minot liniyalari va ichki tarmoqlar yo'nalishini tanlashda siz quyidagilarga amal qilishingiz kerak.
- binolarga kabel kirishlari quvurlarda kamida 0,5 m chuqurlikda va er sathidan 2 m dan oshmasligi kerak. Bunday holda, bitta quvvat simini bitta quvurga mahkamlash kerak. Quvurlarni ko'chaga qarab qiyalik bilan yotqizish kerak. Kabelga kirish uchun quvurlar, qoida tariqasida, kirish-tarqatish moslamasi joylashgan joydan oldin qo'yilishi kerak. Bino podvalida va texnik er osti joylarida, ruxsatsiz shaxslar kira olmaganda (ishlaydigan xodimlardan tashqari), boshqa binolarni elektr energiyasi bilan ta'minlaydigan, kuchlanishlari 1000 V gacha bo'lgan tranzit quvvat kabellarini yotqizishga ruxsat beriladi;
yashirin yotqizilgan ichki elektr tarmoqlarining yo'nalishi shiftdan 100-200 mm yoki korniş yoki nurdan 50-100 mm masofada devor va shiftlarning kesishish chiziqlariga parallel ravishda rejalashtirilgan. Marshrut bacalar, cho'chqalar va boshqa issiq yuzalarga to'g'ri kelmasligi yoki ularni kesib o'tmasligi kerak;
- quvurlar bilan o'tishda simlar va kabellar quvur liniyasidan kamida 50 mm masofada, yonuvchan gazlar va suyuqliklar bilan o'tayotganda - kamida 100 mm masofada joylashgan bo'lishi kerak;
- pollar bo'ylab simi yo'nalishi (gips, yoriqlar, plitalarning bo'sh joylarida) eng qisqa masofada tanlanishi kerak;
XULOSA
Ishlab chiqarish jarayonida bir qator vazifalar hal qilindi:
Trening davomida olingan bilim va amaliy ko'nikmalarni mustahkamlash va takomillashtirish;
Umumiy kasbiy va maxsus fanlarni ongli va chuqur o'rganishga tayyorgarlik;
Elektr ishlarini bajarish ko'nikma va malakalarini shakllantirish;
Professional tajribani o'zlashtirish.
"Korxonaning xususiyatlari" bo'limini o'rganayotganda biz korxonani boshqarish tuzilmasi, ichki mehnat qoidalari, elektr inshootlarini ishlatish paytida mehnatni muhofaza qilish va III toifali elektromontyorning vazifalari bilan tanishdik.
Korxonada amaliy topshiriqlarni bajarishda elektr -montaj ishlari olib borildi, ular davomida korxonada ishlaydigan bir qancha asboblar, asboblar, uskunalar, asboblar va apparatlar qurilmasi bilan tanishildi.
|