-variantning hamma masalalari yechimlari keltirildi

|
-variantning hamma masalalari yechimlari keltirildi
|
bet | 15/17 | Sana | 01.06.2024 | Hajmi | 2,07 Mb. | | #259024 |
Bog'liq Baratov Bekzod FVX 8 OXIRGI5-variantning hamma masalalari yechimlari keltirildi.
1-masala. Yongʻin xavfi tasnifi boʻyicha mexanika sexi «D» kategoriyasiga mansub. Binoning oʻtga chidamlilik darajasi IV. Bino bir qavatli. Uzunligi boʻyicha toʻrtga va eni boʻyicha ikkiga evakuatsiya chiqish joylari bilan ta’minlangan (1-rasm). Sexdagi ishlovchilar soni Ns=1348 kishi. Idora va muhandis texnik xodimlardan xizmat zarurati yuzasidan sexdagi ishlovchilar sonining 5% sexda boʻlishi mumkin. Evakuatsiya vaqtida mavjud chiqish joylarining 2 tasidan foydalanish mumkin. Odamlar oqimi harakati tezligini yoʻlning gorizontal qismlarida minimal deb qabul qilamiz.
Yongʻin paytida odamlarni mexanika sexidan evakuatsiya qilish uchun zarur boʻlgan yoʻlakning kengligi va zaruriy eng qisqa muddati aniqlansin.
Sexdagi umumiy odamlar sonini hisoblaymiz:
ΣN=Ns+0,05Ns=1348+0,05·1348=1415.4 kishi
Odamlar sonini chiqish joylariga baravar taqsimlasak:
kishi
Odamlar oqimi harakati tezligi 1-jadvaldan olinadi va 15 m/min deb olamiz.
CHiqish joyigacha boʻlgan eng uzoq masofa l=10 m deb olamiz.
Odamlarni evakuatsiya qilish vaqtini quyidagi formula yordamida aniqlaymiz:
daqiqa
Yoʻlakning kengligi
Mavjud 4 evakuatsiya chiqish joylarining har birining kengligini aniqlaymiz:
m
2-masala. Korxona xom ashyo ombori maydoni S=a·b=72*36=2592, m2 boʻlib, bir qavatli binoda joylashgan. Oʻtni avtomatik ravishda oʻchirishga moʻljallangan sprinkler kallaklari sonini toping.
Agar har bir sprinkler kallagi ΔS=9 m2 maydonga moʻljallangan boʻlsa, ombor maydoni uchun:
dona
3-masala. Benzin, benzol va atseton bugʻlaridan tashkil topgan havo-bugʻ aralashmasining pastki portlash chegarasi (PPCH) aniqlansin. Aralashmada benzin bugʻlarining miqdori P1=18%, benzolniki R2=0%, atsetonniki R3=22%, PPCHlari tegishlicha benzinniki N1=l,6%, benzolniki N2=1,8%, atsetonniki N3=13%.
4-masala. Benzol va etil spirtidan tashkil topgan aralashmaning mg/m3 lardagi PPCH ni aniqlang. Aralashmadagi benzol miqdori R1=25%, etil spirti R2=75%, Benzolning molekulyar ogʻirligi M1=78,05 g/mol. Etil spirtiniki M2=46,055 g/mol, benzolning PPCH N1=l,8%, etil spirtiniki N2=3,56%.
Aralashmadagi har bir yonuvchi komponentning PPCH ni aniqlash uchun ularning kimyoviy birlikdagi konsentratsiyalarini ogʻirlik birliklariga aylantiramiz.
bu formuladan: g/m3
benzol uchun g/m3
etil spirti uchun g/m3
6-formuladan foydalanib aralashmaning PPCH ni aniqlaymiz:
5-masala. Oʻlchamlari: boʻyi a=148 m, eni b=112 m va balandligi h=6 m boʻlgan yigʻuv sexi uchun tashqi va ichki vodoprovod quvurlarining diametrlarini, suv zaxirasi hovuzlarining sonini hisoblang. Bino qurilish konstruksiyalarining oʻtga chidamlilik chegarasi II kategoriyaga mansub.
Oʻt oʻchirish uchun zarur boʻlgan suv hajmi 3 soatlik sarf hisobidan olinadi va quyidagi formula boʻyicha hisoblanadi:
Vym= Vt+ Vi=3·600·10-3(qt+qi)=10,8(qt+qi), m3/c
qt=40 m3/s (43-jadvaldan), qi=30 m3/s (7.4-jadvaldan)
Vym=10,8(40+30)=756, m3 .
Hovuzning hajmi m3
boʻlsa, hovuzlar soni
ta hovuz kerak ekan.
Tashqi vodoprovod quvuri diametrini aniqlaymiz.
m
Ichki vodoprovod quvuri diametri
m
Magistral quvur diametri
m
bu yerda: v - quvurdagi suvning tezligi, GOST boʻyicha toʻgʻirlab olamiz.
Tashqi va ichki oʻt oʻchirish vodoprovodlariga d=125 mm li, magistral vodoprovod quvuriga esa d=200 mm li quvurlar olamiz.
7.6-masala. Binoning oʻtga chidamdilik chegarasi aniqlansin. Bino maydoni G=50 m2, oʻt oʻchirishga moʻljallangan suvning solishtirma sarfi q=100 l/s, suv sepish jadalligi J=0,1 l/m2s. Yongʻin boshlangandan statsionar oʻt oʻchirish vositalari ishga tushirilguncha ketgan vaqt Δτ0=5 min=300 s.
Oʻtning me’yoriy davomiyligi
min
Tomning ogʻirligini koʻtaruvchi devor va ustunlarning oʻtga chidamlilik chegarasi
min
Bino tomining oʻtga chidamlilik chegarasini aniqlaymiz.
min
Toʻsiqlar uchun oʻtga chidamlilik chegarasini aniqlaymiz.
min
7-masala. Ta’mirlash korxonasi tayyor mahsulot omborining oʻlchamlari boʻyi a=48 m, eni b=24 m, balandligi h=4,8 m boʻlsa, uning shipiga oʻrnatilgan avtomatik oʻt oʻchirish tizim parametrlarini aniqlang. Ombordagi havoning harorati tx=25°C.
Diametri d=12 mm va suv sepish maydoni f=9 m2 boʻlgan sprinkler kallaklarini qabul qilamiz.
Tizimning ishga tushish chegaraviy vaqtini aniqlaymiz.
v - yumshoq materiallar uchun alanganing tarqalish tezligi v=0,25 m/s.
Sprinkler kallagining ishga tushish muddati
τ=1,1 · τ dat=1,1·120=132 s
τdat - datchikning ishga tushish muddati (2-3 min).
Yongʻinning tarqalish maydoni
|
| |