"Continuum" avtomatlashtirilgan tizimi

8.2. "Continuum" avtomatlashtirilgan tizimi.
Oldindan to‘lovni hisobga oladigan elektr o‘lchash tizimlari, shubhasiz,
kichik dvigatelli iste’molchilarga murojaat qiladi. Uy iste’molchilari uchun
mavjud elektr energiyasini hisoblagichlarini sezilarli darajada qimmat
narxlarda almashtirish talab etiladi. Uy-joy kommunal xo‘jaligida
hisoblagichlarning 90 foizi 20-30 yil davomida almashtirilmasdan va
tekshirilmasdan ishlaydi. Ularning aksariyati – 2,5 darajali aniqlik bilan va
almashtirishni talab qiladi. ENHAT MI ga mos moslamalar o‘rnatilishi kerak.
Ularning narxining taxminan 30 foizi o‘lchov vositalarining narxi
hisoblanadi.
Jadvalda ENHAT BPlarning bir nechta turlari keltirilgan. 13.4, 13.5.
Boshqa ASQuE BP:
"Politarif-A" - "VNIIM them" Davlat unitar korxonasining GIC SI. D.I.
Mendeleev "
"DEKART F. Albion" (CHelyabinsk) - aqlli kartalar.
157
Keling, mahalliy ENHAT BP tizimlarini ko‘rib chiqaylik. ENHAT
"Continium" (IAC NIT "Continium", Moskva, www.continium.ru) Rossiya
Federatsiyasining davlat standarti(o‘lchov asboblari davlat reestriga 19687-
00) tijorat buxgalteriya tizimlarida foydalanish uchun mamlakatda
foydalanish uchun tasdiqlangan. "Continium" ENHAT ning strukturasi. 8.2.1.
8.2.1 - jadval
Uy va kichik motorli foydalanuvchilar uchun mavjud bo‘lgan
avtomatlashtirilgan o‘lchash tizimlarining xususiyatlari.
ENHAT
turi
Hisoblagich
lar va USPD
Yig‘ish,
saqlash va
yuqori sathga
uzatish
kontrolleri
Ishlab
chiqaru
v
chi
Kommentariy
«EMOS
-MZEP»
Etajdagi shitda
o‘rnatilgan
elektr tarmoq
modemli
4 ili 12 impulsli
hisoblagichlar
(KS).
Hisoblagich
qopqog‘i tagiga
o‘rnatiladi
Tarmoq
kontrolleri –
jamlagich
(KSN)(podezd
yoki uyga bitta),
255+4 gacha
hisoblagichlar,
TP ga 15 tagacha
KSN
MZEP,
Moskva
METZ,
Mitishi
Energoresurlar
ning istalgan turi.
Hisoblagichlarga
qo‘shimchalar
mavjud:
1. Impulsli
chiqish; 2. Elektr
iste’mol haqida,
tarif bo‘yicha
narxlar
indikatsiyasi; 3.
Bularning
elektron kalitga
158
yozuvi.
«ANKO
M»
Maxsuslash-
tirilgan elektr
hisoblagichlar
SE 2726 M
(bitta faza),
SE 2727M
(uchta faza.),
kuchli RLC
tarmoqning
modemi mavjud
UPD 600. bitta
faza. 500 gacha
Uchta faza.
128 gacha.
LEMZ,
Sankt-
Peterbur
g
Identifikatsiya
nomer va tarmoq
adres foydalanuv
chidan
himoyalangan
EPPZU da
saqlanadi
«Politari
f-A»
El.hisoblagichla
r SE 2726 -12M
(bitta faza.),
SE2727M,
F669M (uchta
faza.). 1,0/PLC,
RS-485, IRPS
dan yomon emas
64 gacha - UPD
600.
Almashtirish
interfeyslari
UPD-PEVM –
PSTN/GSM/LAN
38600 kbit/s
gacha
LEMZ
Tijorat yoki
texnik, jumladan
suv bo‘yicha
telemetriya va
x.k. DT 3 satxli:
quyi-UPD, o‘rta –
PEVM, yuqori –
energosbыtdagi
server
KPTS
Elektron kalitli
KE-P va KE-S
(smart-kartalar)
ko‘p tarifli
elektron
hisoblagichlar
To‘lovlarni qabul
qilish punktlarida
oldindan to‘lov
LEMZ
–
159
«Teleka
rt»
Shaxsiy
hisoblagichlar
PSCH,
SEBning
kartochnkali
interfeysi
–
Z-d im.
Frunze,
Nijniy
Novgor
od
Smart-karta yoki
avvaldan
to‘lov fakti
bo‘yicha to‘lov
«Energo
resurslar
»
Kichik
korxonalar
uchun Impulsli-
adapter MUR-
1001.3 – RS 485
– registrator
MUR-1001.7
Kichik
korxonalar uchun
Impulsli-adapter
MUR-1001.3 –
RS 485 –
registrator MUR-
1001.7
NTS
«Agro»,
Ivanovo
–
Smart
IMS
SM
hisoblagichlar
(klass 1,0), ichki
qurilgan
elektr tarmoq
modemli
SM
hisoblagichlar
(klass 1,0), ichki
qurilgan
elektr tarmoq
modemli
ZAO
«Energe
ticheski
e
sistemы
i
kommu
nikatsii
»,
Moskva
ZAO
«Energetichesk
ie sistemы i
kommunikatsii
», Moskva
«Energo
sbыt»
SET1-4A.2
hisoblagichga
ichki qurilgan
RS 485 bo‘yicha
O‘rama juftlik
bo‘yicha
(255 hisobla
gichgacha)
Gosudar
stvennы
y
Ryazans
Gosudarstvenn
ыy Ryazanskiy
pribornыy
zavod
160
axborot yig‘ish
jamlash kontrol
leri
kiy
priborn
ыy
zavod
«Neyron
»
–
Domga
«NEYRON»
ASDUE
terminali.
250 datchikkacha
NPO
avtomat
iki,
Ekaterin
burg
Impuls signalli
energo
resursning
istalgan turi
«Kontin
ium»
Ixtiyoriy 4
gacha impulsli
hisoblagichnin
elektr tarmoq
modemi RLM-
4C (kvartiraga
yoki etaj shitiga
bitta)
Malumot
lar jamlovchi
lokal blok–
kontroller
(LBSD), TPda
512ta gacha
USPD, 1024 ta
gacha
hisoblagichlar
IATS
NTI
«Kontin
ium»,
Moskva
Energoresurs
larning
istalgan turi
8.2.3 - jadval
ENHAT uy va kichik avtomobil iste’molchilari narxi
ENHAT turi
USPD hisoblagich
narxi, rub.
Sena kontrollera sbora,
xraneniya i peredachi na verxniy
uroven v 1 kv. 2002, rub.
EMOS-
Kanalga 1500
161
MZEP
ANKOM
SE2726M – 2580;
SE2727M – 4680
Bir fazali – 2940; uch fazali –
4680
«Kontinium»
2400 (eski hisoblagich,
TP va server orasida
UPD yo‘q), 3600
(yangi hisoblagich)
2400 (eski hisoblagich, TP va
server orasida UPD yo‘q), 3600
(yangi hisoblagich)
"Continium" - bu elektr o‘lchagichlar, sovuq va issiq suv hisoblagichlari,
gaz hisoblagichlarining telemetrik chiqindilaridan masofadan turib o‘lchash
uchun axborot-o‘lchov tizimi, yig‘ilgan ma’lumotlarni raqamli shaklga
o‘tkazish uchun, astronomik vaqtga bog‘liq va raqamli uzatish orqali uzatish
aloqa kanallari.
Axborot to‘plash va nazorat qilish komandalarini uzatish amalga oshiriladi:
- 220/380 V tarmoqlariga kabel va uy elektr tarmoqlari orqali bir
transformator podstantsiyasidan oziqlanadigan obyektlar chegarasida;
- Uy-joy ta’mirlash boshqarmasi yoki boshqa ma’muriy-hududiy birlikda
axborotni uzatish tizimini tanlash mijozning iltimosiga binoan aniqlanadi
(elektr tarmog‘i, telefon kanali, ajratilgan liniya, radio-modem, uyali aloqa,
noutbuk), shahar darajasida - tezkor aloqa kanallari orqali;
- axborotni tezkor qayta ishlash har bir tumanning tezkor nazorat xonasida va
energiya
yetkazib
beruvchilari dispetcherlik xizmatida o‘rnatilgan
kompyuterlar tomonidan amalga oshiriladi.
Tizim energetika kompaniyalari va mahalliy elektr tarmoqlari,
kommunal
xizmatlar,
uy-joy
kooperativlari
(konditsionerlari),
kondominyumlar, dacha va kottejlar xizmatlarini ko‘rsatuvchi korxonalar va
korxonalar tomonidan foydalanilishi mumkin.
162
AMR tizimi "Continuum" bir nechta darajasini o‘z ichiga olgan,
ierarxik tuzilishga ega: elektr energiya, suv yoki gaz, turar-joy birligi oqim
tezligini o‘lchash va darajasi billing markaziga tugaydigan, hisobga markaziy
iste’mol maydoni, bir shahar yoki maydonlarni olib kelgan. Har holda,
qamrovi tizimi darajalari vazifaga qarab, cheklangan bo‘lishi mumkin, lekin
keyinchalik, o‘lchash nuqtalari katta sonini qoplash uchun qo‘shimcha modul
va kichik tizimlar o‘rnatish o‘lchanadigan qadriyatlar ro‘yxatini kengaytirish
yoki oqish uchun, masalan, (qo‘shimcha nazorat funktsiyalarini joriy qilish
imkoniyati har doim mavjud tizimi allaqachon funksiyali o‘zgartirmay
ruxsatsiz ulanishlarni).
Eng pastki darajadagi tizimda ma’lumotlar yig‘ish va uzatish
qurilmalari impulsli telemetriya chiqishi bilan hisoblagichga ulangan PLM-
4C elektr tarmog‘idan modem (ESM) shaklida ishlaydi. Har bir modul 1-dan
4-gacha sarflanadigan sarf-xarajatlarni ro‘yxatga oladi, ularni nominal
miqdorlarga (elektr, suv yoki gaz iste’moliga) qayta hisoblab chiqadi va
ularni doimiy bo‘lmagan xotiraga joylashtiradi. Tizimning keyingi darajasi
bilan (xonadon darajasi bilan) aloqa IEC eIA-600 protokoli (CEBus)
yordamida 2500 bud o‘tkazish tezligi bilan uy elektr kabellari liniyalari
bo‘yicha amalga oshiriladi. Xatolarni aniqlash va tuzatish bilan ma’lumot
paketlarini shakllantirish va uzatish. Kirish usuli CSMA / CD.
Uy darajasida tizim, bir tomondan, kabelning uch bosqichiga va
tizimning keyingi darajasi bilan aloqaga bog‘langan mahalliy ma’lumotlar
yig‘ish birligidan (LBCD) foydalanadi. Keyingi bosqichda markaziy
boshqaruv xonalari (CD) tashkil etilib, ularning har biri mikro maydonning
bir necha uylarida o‘lchovlar uchun mas’uldir. Ushbu darajadagi tizim,
energiya ta’minoti kompaniyasining xodimlari LBSD birliklari bilan
bog‘langan bir yoki bir nechta ishni anglatadi, ular o‘tgan davrda
ko‘rsatmalar o‘qib, dastlabki ishlashni amalga oshiradi.
163
DRC hisoblagich puls chiqishi ulangan telemetriya jarayonining
joylarda bevosita o‘rnatilgan. Har bir qurilma bir vaqtning o‘zida 4
taymergacha ulanishlari mumkin.
LBDD IP66 himoya darajasiga ega har qanday qulay joyda o‘rnatilgan
- yerto‘la, kommutatorlarning yoki transformator nimstansiya ham 512 DRC
qurilmasiga javob beradi, ular bilan muloqot qilish uchun uch fazali uy-joy
kabelidan foydalanadi. Ma’lumotlar LBSD va rejim o‘zgarishi tadqiqot metr
Access aloqa kanallari har qanday foydalanish, masofadan - telefon, radio,
internet va boshqa iloji rejimida va to‘liq muxtoriyat tomonidan, davriy
ulanish LBSD noutbuk va to‘plangan dalillarni o‘qib bilan. Qayta ishlash
tizimi bir yoki bir nechta kompyuterlarda tarqatilishi mumkin bo‘lgan
maxsus dasturiy ta’minot va indikatorlarni masofadan o‘qish, saqlash va
qayta ishlashga xizmat qiladi.
Markaziy dispetcherlik markazi (LDD) LBSD operatsiyalari rejimlarini
o‘zgartirish, ro‘yxatga olish tizimini o‘qish va monitoringini amalga oshiradi,
ma’lumotlar bazasidagi ko‘rsatkichlarni qayd etadi, muvozanat guruhlari
monitoringi va energiya kompaniyalarining hisobotlarini ta’minlaydi. LBSD
bilan ulanish va ma’lumotlar almashinuvi xodimlar uchun qulay vaqtda
(doimiy aloqani talab qilmaydi) amalga oshirilishi mumkin.
Billing quyi tizimi. Billing quyi tizimi dasturiy ta’minoti yordamida
energiya sarfi imtiyozlar, imtiyozlar va tarif zonalari hisobga olingan holda
hisoblab chiqiladi. To‘lovlar uchun to‘lovlar avtomatik tarzda tuziladi.
Sozlarini o‘zgartirishning moslashuvchan mexanizmi joriy yordam tizimi va
boshqa xususiyatlarga qarab qo‘llab-quvvatlanadi.
"Continium" ENHAT tizimi vandalga chidamli, tashqi sharoitlarga
befarq bo‘lmagan, sanoat faoliyatining barcha talablariga javob beradi,
ruxsatsiz kirishdan himoyalangan va uzoq xizmat muddati (kamida 30 yil)
uchun mo‘ljallangan.
164
Hozirgi kunda kompaniya Moskva viloyati Savdo-sanoat palatasining
a’zosi bo‘lib, Moskva viloyati energetika komissiyasiga ekspertlar tashkiloti
sifatida akkreditatsiyadan o‘tgan. Kompaniyada qo‘llab-quvvatlash
xizmatlari tashkil etilib, mijozning shaxsiy tarkibi tizimning mustaqil ishlashi
uchun tayyorlanadi.
8.2.2-rasm. Kontroller
UPD-600
ENHAT «Continium» haqida qo‘shimcha
ma’lumotlar 8.2.2-rasmda keltirilgan. ENHAT
«Continium»
Podmoskoveda
(Ximki,
Lyubersы, Troitsk, Krasnogorsk va x.k.),
Sankt-Peterburgda,
Maloyaroslavsda
joriy
etilmoqda. Moskva va Kaliningradda pilot
loyihalar amalga oshirilmoqda.
Tashqi ko‘rinishi 8.2.2-rasmdam keltirilgan,
LEMZning «Politarif-A» ishlab chiqarilgan
istiqbolli ENHAT BP ning, jamlash, saqlash va
yuqori sathga uzatish kontrolleri UPD-600
ko‘rib chiqamiz.
Uch fazali to‘rtta 0,4 kV elektr tarmog‘iga (A, B, C, N) elektrmeters
TSE2726-12M, TSE2727M, RS485 bilan counters TSE2727 elektr
energiyasi bilan ma’lumotlar almashish uchun RS485 interfeysi bilan,
ma’lumotlarni uzatish, Destination DRC-600.Obmen ma’lumotlar (PSTN),
uyali (GSM) yoki kompyuter (LAN) tarmog‘i orqali energiya iste’moli
haqida ma’lumot.
UPD-600 dasturiy ta’minoti bilan ma’lumot uzatish qurilmasi apparat-
dasturiy ta’minot paketini taqdim etadi. Umuman, HPA anketalar modem
165
counters bir kiritish o‘rnatilgan (bir o‘rtacha yuz bermoqda transformator 0,4
kV cho‘nqir kiritilgan).
UPD-600 ning asosiy funksiyalari:
- tarmoq o‘lchagichlaridan ma’lumotlarni o‘zlarining o‘chuvchan bo‘lmagan
xotirasiga yozish bilan o‘qish;
-hisoblash vaqtini hisoblash va hisoblagichlar bilan almashish vaqtini qayd
etish;
-FRU va PSTN / GSM / LAN modemlari o‘rtasida energiya hisoblash
punktlariga ma’lumotlarni uzatish uchun axborot almashinuvi. UPD
modemining PSTN / GSM / LAN orqali xotirasiga kirishni boshqarish;
-Faoliyat jarayonida FRTlarning o‘zini tashxislash.
Dizayn 3 fazali CE2727 konteynerida qurilgan va umumiy va
o‘rnatiladigan o‘lchamlarga ega. UPD panelida birgalikda ishlash va ish
faoliyatini nazorat qilish uchun 8 qizil va yashil LED o‘rnatilgan. Qalqon
ostidagi DB-9 konnektorlari ustida dasturlash va so‘rov qilish uchun 4 ta port
mavjud.
FRT tarkibi:
-FRT va metrlar o‘rtasida ma’lumot almashish uchun kontsentrator.
-FRT ma’lumotlar bazasida hisoblagichlardan ma’lumotlarni to‘plash uchun.
-Nazorat qiluvchi: elektr tarmoq modemlari, RS485 interfeysi porti,
PSTN/GSM/LAN modem bilan ishlash.
-Ichki real vaqtda soat va avtonom quvvat manbai (lityum batareya).
UPD tarkibida 3 mikrokontrolchi mavjud.
Markaziy nazorat bir mikrokontrolerdir. Uning asosiy vazifasi - metr va
tugatish davlat birjalari dan Uchmaydigan xotira ma’lumotlar elektr modem
kirish uchun kadrlar birjalar shakllantirish, Hisoblagich, ichki resurslarni
sinov bilan almashish marta buxgalteriya hisobga joriy vaqt va o‘tish vaqti,
yoz / qish olib, HPA keyin elektr arbitraj foydalanish telefon modemlari
166
tekshiruvi qismidagi xotiraga. Kontsentratorning doimiy bo‘lmagan xotirasi
hajmi 512 Kb.
Quvvat tarmog‘i modemining mikrokreditlagichi shovqinni kodlash va
axborotni dekodlashni amalga oshiradi, valyuta xatolarida elektr tarmog‘idan
uzilishni funksiyasini amalga oshiradi va almashtirish kvadratlarini adreslarni
filtrlashni amalga oshiradi. FSK chastotasi 82 kHz PLC kanalida 600 bodda
yoki 1200 bodda 72 kHzdagi signali modulyatsiya chastotasi.
Telefon modemining mikrokreditlagichi PSTN/GSM/LAN modem
almashinuvi xodimlarini va mantiqiy darajasini ta’minlaydi. Modemlar
orasidagi aloqa o‘rnatilgandan so‘ng, mikrokontroler FRT xotirasidan
ma’lumotlarni buxgalteriya nuqtasiga uzatishni qo‘llab-quvvatlaydi.
TsEK2727M va TsEM 2727 hisoblagichlarida "RS-485" bilan birga
o‘qilgan va kiritilgan alohida ma’lumotlar ENHAT "Polyiterif-A" da yorliqda
keltiriladi. 8.2.4.
8.2.4-jadval
"Politaraf" ENHAT ning xususiyatlari
№ p/p
Ma’lumotlar
Hisoblash Kirish
SE2727M
SE2727 s RS485
SE2727M
SE272
7 s RS
485
Abonent nomeri
+
+
+
+
Zavod nomeri
–
+
–
–
RS 485 bo‘yicha
ma’lumot
almashish tezligi
–
+
–
+
RLS bo‘yicha ma’lumot
+
–
+
167
almashish tezligi
Barcha tariflar bo‘yicha
iste’mollangan elektr
energiya miqdori
+
+
–
–
Ta’minot oxirgi ulanish
vaqtida qaydlangan
iste’mollangan elektr
energiya miqdori
+
+
–
–
O‘rnatilgan vaqtda
iste’mollangan elektr
energiyani sutkali
qaydlash natijalari
+
+
–
–
O‘rnatilgan sutka va
sana vaqtida
iste’mollangan elektr
energiyani oylik
qaydlash natijalari
+
+
–
–
Oxirgi 4 sutkaning
birinchi chislosiga
iste’mollangan elektr
energiyani qaydlash
natijalari
+
+
–
–
Hisoblagich va tashqi
qurilmalar orasida
oxirgi 16 axborot
almashishish sanasi
+
+
–
–
168
Hisoblagich xotirasida
mavjud oxirgi
16
modifikatsiyalashning
sanasi
+
+
–
–
Hisoblagich xotirasiga
sanksiyasiz kirish
oxirgi 16 urinish sanasi
+
+
–
–
Davomliligi 1 min ko‘p
bo‘lgan oxirgi 32
tarmoq uzilishini
qaydlash vaqtlari
natijalari
+
+
–
–
Arizaning yarim
soatdan ortgan
qiymatini
qaydlash natijalari
+
+
–
–
Oxirgi 2 oyda sutkali
maksimum va
minimumlarni
qaydlash natijalari
+
+
–
–
Oxirgi 2 oyda
quvvatlarning yarim
soatli
qiymatlari
+
+
–
–
4 yilga yarim soatli
–
+
–
–
169
quvvatning oylik
maksimumlari
|