Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti «elektr energetika» kafedrasi - bet 8

9. Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
-
Elektricheskie sistemiy v primerax i illyustratsiyax: Uchebnoe posobie dlya VUZov/Pod red. V.А. Stroeva - М.: Energoatomizdat, 2000.
-
Аvtomatizatsiya dispetcherskogo upravleniya v elektroenergetike/Pod оbsh. red. Yu.N.Rudenko i V.А. Semenova. –М.: Izdatelstvo МEI, 2000.
-
Idelchik V. I. Eletricheskie sistemiy i seti. - М.: Energoatomizdat, 1989, 592 s.
-
«Elektr tarmoqlari va tizimlari» fanidan kurs loyihasini bajarish bo’yicha uslubiy qo’llanma./Sharipov U. B., Хаmidov Sh. V., Хаydarov S.J. – Т.: Тоsh DTU, 2003.
-
Меtodicheskoe rukovodstvo k kursovomu proektirovaniyu po kursu « Eletricheskie seti i sistemiy»/ G’oyibov T.Sh., Sharipov U. B. – Т.: Таsh GTU, 2007.
-
«Elektr tarmoqlari va tizimlari» fanidan tajriba ishlari uchun uslubiy qo’llanma. / G’oyibov T. Sh.,., Таzinbayieva А.К. – Т.: Тоsh DTU, 2007.
-
Меtodicheskoe rukovodstvo k laboratorniem rabotam po kursu «Eletricheskie seti i sistemiy»/ G’oyibov T.Sh.,., Таzinbayieva А.К. – Т.: Таsh GTU, 2007.
-
G’oyibov T.Sh. “ Elektr tarmoqlari va tizimlari” O’quv qo’llanma. – T.:
“ Voris- nashriyot” 2010. 160 b.
-
G’oyibov T.Sh. “ Elektr tarmoqlari va tizimlari” fanidan ma’ruzalar matni.
Toshkent, ToshTDU, 2000, 125 b.
10. G’oyibov T.Sh. “ Elektr tarmoqlari va tizimlari”. Misol va masalalar
to’plami. O’quv qo’llanma. – T.: ToshDTU, 2006.
11. Sayt: www.energystrategy.ru
12. Sayt: www.uzenergy.uzpak.uz
Qisqartma so’zlar va birliklar
YuK – Yuqori kuchlanish;
O’K – O’rta kuchlanish;
PK – Past kuchlanish;
HT – Havo tarmog’i;
PS – Podstantsiya;
AC – Po’lat – alyuminli sim;
10. Ilova
110 kV( bir faza uchun ) havo liniya oraliq temir beton va po’lat ustunlarga AC70/11 po’lat-alyuminiy simlarni mahkamlash uchun PS70-D, PF70-V izolyatorlardan iborat bir zanjirli ushlab turuvchi shodalar.
1-jadval
Shodalar komplektiga kiruvchi, liniya armaturalari
|
Nomlanloyihasi
|
Markasi
|
Og’irligi, kg
|
Egallagan o’rni
|
Mahkamlash qismi
|
KGP-7-2B
|
1,12
|
1
|
Qisqa quloqcha
|
U1K-7-16
|
0,67
|
2
|
Ushlab turuvchi qisqich
|
PGN-2-6
|
1,3
|
3
|
|
|
Jami: 3,09
|
|
2-jadval
Kuchlanloyihasi
kV
|
Izolyator
|
Shodalar raqami
|
O’lchamlari, mm
|
Og’irligi
kg
|
Rusumi
|
Soni
|
h 1
|
H
|
110
|
PF70-V
|
10
|
ES-5890
|
1460
|
1720
|
51,3
|
110
|
PS70-D
|
11
|
ES-5899
|
1397
|
1655
|
41,25
|
110 kV( bir faza uchun ) havo liniya anker-burchakli temir beton va po’lat ustunlarga AC150/24, AC185/29, AC240/32 po’lat-alyuminiy simlarni mahkamlash uchun PS120A-D, PF70-V izolyatorlardan iborat bir zanjirli tortib turuvchi shodalar.
3-jadval
Shodalar komplektiga kiruvchi, liniya armaturalari
|
Nomlanloyihasi
|
Markasi
|
Og’irligi, kg
|
Egallagan o’rni
|
Skoba (2 dona)
|
SK-12-1A
|
2,26
|
1
|
Rostlovchi zveno
|
PRR-12-1
|
4,05
|
2
|
Montaj zveno
|
PTM-12-2
|
2,10
|
3
|
Sirg’a
|
SR-12-16
|
0,41
|
4
|
Ikki qanotli quloqcha
|
U2-12-16
|
2,10
|
5
|
Oraliq zveno
|
PR-12-6
|
0,94
|
6
|
Tortuvchi qisqich
|
NBN-3-6
|
5,85
|
7
|
|
|
Jami:18
|
|
4-jadval
Kuchlanloyihasi
kV
|
Izolyator
|
Shodalar raqami
|
O’lchamlari, mm
|
Og’irligi
kg
|
Rusumi
|
Soni
|
h 1
|
H
|
110
|
PS120-A
|
11
|
ES-6332
|
1606
|
2844
|
77,50
|
110
|
PS120-A
|
15
|
ES-6333
|
2190
|
3428
|
99,15
|
220 kV( bir faza uchun ) havo liniya oraliq temir beton va po’lat ustunlarga AC300/39, AC330/43, AC 400/51, AC500/64 po’latalyuminiy simlarni mahkamlash uchun PF70-V, PS70-D izolyatorlardan iborat bir zanjirli ushlab turuvchi shodalar.
5-jadval
Shodalar komplektiga kiruvchi, liniya armaturalari
|
Nomlanloyihasi
|
Markasi
|
Og’irligi, kg
|
Egallagan o’rni
|
Mahkamlash qismi
|
KGP-12-1
|
2
|
1
|
O’tuvchi zveno
|
PRP-7-3
|
0,7
|
2
|
Montaj zvenosi
|
PTM-7-2
|
0,8
|
3
|
Sirg’a
|
SR-7-16
|
0,3
|
4
|
Uslab turuvchi qisqich
|
PGN-5-3
|
6
|
5
|
|
|
Jami:10
|
|
6-jadval
Kuchlanloyihasi
kV
|
Izolyator
|
Shodalar raqami
|
O’lchamlari, mm
|
Og’irligi
kg
|
Rusumi
|
Soni
|
h 1
|
H
|
220
|
PF70-V
|
14
|
ES-5370
|
2044
|
2548
|
77,5
|
220
|
PS70-D
|
15
|
ES-5380
|
1905
|
2410
|
62,05
|
220 kV( bir faza uchun ) havo liniya anker-burchakli temir beton va po’lat ustunlarga AC 300/39, AC330/43, AC 400/51, AC500/64 po’lat-alyuminiy simlarni mahkamlash uchun PF70-V, PS70-D izolyatorlardan iborat bir zanjirli tortib turuvchi shodalar.
7-jadval
Shodalar komplektiga kiruvchi, liniya armaturalari
|
Nomlanloyihasi
|
Markasi
|
Og’irligi, kg
|
Egallagan o’rni
|
Mahkamlash uzeli
|
KGN-16-5
|
6
|
1
|
Skoba (2 dona)
|
SK-16-1A
|
1,22
|
2
|
Skoba (3 dona)
|
SK-12-1A
|
1,13
|
3
|
Rostlovchi zveno
|
PRR-12-1
|
4,05
|
4
|
Montaj zveno
|
PTM-12-2
|
2,1
|
5
|
Sirg’a
|
SR-12-16
|
0,41
|
6
|
Ikki qanotli quloqcha
|
U2-12-16
|
2,1
|
7
|
Tortuvchi qisqich
|
NAS-330-1
|
2,23
|
8
|
|
|
Jami: 19,2
|
|
8-jadval
Kuchlanloyihasi
kV
|
Izolyator
|
Shodalar raqami
|
O’lchamlari, mm
|
Og’irligi,
kg
|
Rusumi
|
Soni
|
h 1
|
H
|
220
|
PS120-A
|
20
|
ES-5614
|
2920
|
4113
|
127,40
|
220
|
PS120-A
|
27
|
ES-5615
|
3942
|
5135
|
165,25
|
M u n d a r i j a
-
Kirish. Кurs loyihasi bo’yicha umumiy ko’rsatmalar............................... 3 bet
-
Кurs loyihasi uchun topshiriq va dastlabki ma’lumotlar.......................... 4 bet
-
Berilgan hududiy elektr ta’minotini hisoblash sxemasining
variantlarini tanlash ………………………………………………………… 5 bet
-
Radial variantni elektr ta’minoti hisobi....................................................... 6 bet
-
Yopiq sxemali variantning elektr ta’minoti hisobi...................................... 23 bet
-
Texnik - iqtisodiy hisob.............................................................................. 29 bet
-
Yopiq tarmoqlar holatlarini hisoblash........................................................ 40 bet
-
Kurs loyihasidan topshiriq variantlari.................................................. 47 bet
-
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati............................................................... 58 bet
10. Ilova................................................................................................................. 59 bet
|