Ko'ndalang differensial himoyalar

Ko'ndalang differensial himoyalar
KO'NDALANG DIFFERENSIAL HIMOYALAR
Hozirgi vaqtda himoya qilishning differentsial turi eng keng tarqalgan va yuqori tezlikda hisoblanadi. Bu tizimni fazdan-faza yoriqlaridagi himoya qilish mumkin. Va zerikarli tuproqli neytral ishlatiladigan tizimlarda bir fazali yoriqlar paydo bo'lishiga osonlikcha to'sqinlik qilishi mumkin. Muhofaza qilishning differentsial turi elektr tarmoqlarini, yuqori kuchlanishli motorlarni, transformatorlarni, generatorlarni himoya qilish uchun ishlatiladi.
Asosan, ikki turdagi xilma-xil muhofaza mavjud:
Urushlar bir-birini muvozanatlashtiradi.
Aylanma oqim bilan.
Ushbu maqolada ular haqida imkon qadar ko'proq ma'lumot olish uchun ushbu turdagi mudofaa turlarini qamrab oladi.
AYLANMA OQIMLAR YORDAMIDA DIFFUZLI HIMOYA
Qoidaga ko'ra oqimlari solishtiriladi. Va aniqroq bo'lish uchun, bu parametrlarni muhofaza qilinadigan elementning boshida, shuningdek, oxirida solishtiradi. Ushbu sxema uzunlamasına turdagi va enli bo'ylama qo'llanilishida qo'llaniladi. Birinchisi, bitta elektr uzatish liniyasi, elektr motorlar, transformatorlar, generatorlar xavfsizligini ta'minlash uchun ishlatiladi. Zamonaviy elektr energetikasida keng tarqalgan liniyalarni himoya qilish juda keng tarqalgan. Ikkinchi turdagi differentsial himoya qilish parallel ravishda ishlaydigan elektr tarmoqlarini ishlatganda qo'llaniladi.
LAYNLAR VA QURILMALARNING UZUNLAMARLI DIFFERENTSIAL HIMOYASI
Uzunlamasına turini himoya qilish uchun har ikki uchida ham bir xil oqim transformatorlarini o'rnatish kerak . Ularning ikkilamchi o'rni bir-biriga ketma-ket ulanishi kerak, buning uchun qo'shimcha elektr simlari yordamida oqim o'rni ulanishi kerak. Va bu joriy o'rni, parallel ravishda ikkinchi sariqlarga ulangan bo'lishi kerak. Oddiy sharoitlarda, shuningdek, tashqi qisqa tutashuv mavjud bo'lganda, xuddi shu oqim transformatorlarning har ikkala bosqichida ham, kattalikada ham teng bo'ladi. Elektromagnit oqimning sarguzi bilan o'rni uning qiymatidan biroz kamroq oqadi. Siz uni oddiy formuladan foydalanib hisoblashingiz mumkin:
I r = I 1 -I 2 .
Transformatorlarning joriy bog'liqliklari butunlay mos keladi deb taxmin qiling. Shuning uchun joriy qiymatdagi yuqorida keltirilgan farq nolga yaqin yoki tengdir. Boshqacha aytganda, men
r = 0 va bu vaqtda himoya qilish ishlamaydi. Transformatorlarning ikkilamchi sarımlarını bog'laydigan yordamchi kabellarda oqim aylanadi.
DIFFERENSIAL HIMOYANING UZUNLAMASINA TURDAGI DIAGRAMMASI
Bunday differentsial himoya qilish sxemasi transformatorlarning ikkilamchi oqimi orqali oqadigan oqimlarning qiymatlarini teng darajada qabul qilish imkonini beradi. Shunga qarab, bu himoya qilish sxemasi ish prinsipi tufayli shunday nomlangan degan xulosaga kelish mumkin. Bunday holda, oqim transformatorlari orasidagi to'g'ridan-to'g'ri yotadigan maydon himoya zonasiga kiradi. Qisqa tutashuv mavjud bo'lgan taqdirda, oqim I 1 transformatorning bir tomonida oziqlantirganda himoya zonasida elektromagnit o'rni saranjomlash orqali oqadi. Transformatorning liniyasining ikkinchi tomoniga o'rnatilgan ikkinchi darajali elektronga yuboriladi. Ikkinchi o'rashda juda katta qarshilik mavjudligiga e'tibor qaratish lozim. Natijada, oqim hozirgi kunda amal qilmaydi. Ushbu tamoyilda shinalar, generatorlar, transformatorlar uchun differentsial himoya. I
r I ga teng yoki undan kattaroq bo'lsa, himoya qilishni boshlaydi va kalitlarning kontakt guruhini ochadi.
QISQA TUTASHUV VA ELEKTRON MUHOFAZASI
Himoyalangan zonada qisqa tutashuv bo'lgan taqdirda, oqim har ikki tomondan elektromagnit o'rni orqali har bir sariqning oqimlarining yig'indisiga teng ravishda oqadi. Bunday holda, himoya qilish ham yoqadi, kalitlarning kontaktlarini buzadi. Yuqoridagi barcha misollarda transformatorlarning barcha texnik parametrlari mutlaqo bir xil ekanligi taxmin qilinmoqda. Shuning uchun r = 0 bo'ladi. Ammo ular ideal sharoitlardir, aslida, asosiy oqimlarning magnit tizimlarining ishlashidagi kichik farqlar sababli, elektr jihozlari bir-biridan, hatto bir xil narsalardan farq qiladi. Agar oqim transformatorlari (strukturaning differentsial-faza himoyasi bajarilganda) xususiyatlarida farqlar mavjud bo'lsa, asosiy oqimlar mutlaqo bir xil bo'lsa ham, ikkilamchi oqimlarning qiymatlari farqlanadi. Endi, differentsial himoya devorining elektr liniyasidagi tashqi qisqa tutashuv bilan qanday ishlashini ko'rib chiqamiz.
TASHQI QISQA TUTASHUV
Agar tashqi qisqa tutashuv mavjud bo'lsa, diferensial himoya elektromagnit o'rni orqali muvozanat oqimi oqadi. Uning qiymati to'g'ridan-to'g'ri transformatorning asosiy oqimi orqali qanday o'tayotganiga bog'liq. Oddiy yuk rejimida uning qiymati kichik, lekin tashqi qisqa tutashuv mavjud bo'lganda u ortadi. Uning qiymati, shuningdek, xato boshlanishidan keyin ham bog'liq. Va yopilish boshlanganidan keyin dastlabki bir necha davrlarda erishish kerak bo'lgan maksimal qiymat. Transformatorlarning birinchi simi transformatorlarning birinchi sxemasidan oqib chiqayotgan edi.
Shuni ham ta'kidlash joizki, birinchi navbatda IQ ikkita turdagi - doimiy va o'zgaruvchan turlardan iborat. Ular shuningdek aperiodic va davriy tarkibiy qismlar deb ataladi. Differensial himoya qilish qurilmasi oqimdagi aperiodic komponentlarning mavjudligi har doim transformator magnit tizimining ortiqcha doygunligiga sabab bo'lishi kerak. Natijada, muvozanat salohiyatidagi farq keskin ravishda oshib bormoqda. Qisqa tutashuv oqimining pasayishi boshlanganda, sistemaning muvozanatlilik qiymati ham kamayadi. Ushbu printsipga ko'ra, transformatorning differentsial himoyasi amalga oshiriladi.
http://fayllar.org
Differensial himoya
Uzunlamasına differensial himoya transformatorning asosiy himoya vositalaridan biri bo'lib, himoya har tomondan kalitlarni o'chirish uchun bir zumda ishlaydi. Himoya maydoni - bu differentsial himoyaning har bir tomonidagi oqim transformatorlari orasidagi qism, shu jumladan transformator korpusi, oqim transformatori va transformator o'rtasidagi chiqish liniyalari. 2017-yilda 220 kV nimstansiyaning 2-sonli asosiy transformatorining 35 kV tomonidagi to‘xtatuvchining AB fazali chirog‘i bo‘lgan, to‘xtatuvchi shassi esa razryaddan buzilgan; chunki 35kV to'xtatuvchi reologik transformator va asosiy transformatorning past kuchlanishli tomonidagi asosiy transformator o'rtasida joylashgan bo'lib, u uzunlamasına farqning himoya oralig'ida edi. Asosiy transformator himoyasining ikkita to'plami to'g'ri ishladi va nosozlik izolyatsiya qilindi.
01
Differensial himoyaning asosiy mantiqi
Mavjud transformator bo'ylama differentsial himoyasi mikrokompyuterni himoya qilish moslamasini qabul qiladi va har bir fazaning oqimi mos ravishda himoya qurilmasiga kiradi va uzunlamasına differentsial himoya dasturiy ta'minot algoritmi tomonidan amalga oshiriladi. Uzunlamasına differensial himoya qilishning asosiy printsipini ko'rsatish uchun misol sifatida biz bir bosqichni olamiz.
Himoya moslamasi tomonidan "sezilgan" differentsial oqim ikki sariqning ikkilamchi oqimlarining vektor yig'indisidir. 1-rasmda ko'rsatilganidek, tizim normal ishlayotganda yoki tashqi qisqa tutashganda, ikkita bobinning ikkilamchi oqimlari o'lchami bo'yicha bir xil va polaritesiga qarama-qarshi bo'lib, differensial oqim 0 ga teng va himoya ishlamaydi. bu gal. 2-rasmda ko'rsatilganidek, himoya diapazonida tuproq buzilishi sodir bo'lganda, ikkilamchi oqimlar hajmi va polaritesi bo'yicha teng bo'ladi va differentsial oqim ikkilamchi oqimlarning yig'indisidir. Differensial boshlang'ich qiymatiga erishilganda, himoya ishlaydi.
CANWIN
Yangiliklar
Uy > Yangiliklar
Transformatorning differentsial himoyasi va boshqa differentsial himoyasi Mahsulotlar | CANWIN
Transformatorning differentsial himoyasi va boshqa differentsial himoyasi Mahsulotlar | CANWIN
Transformator nosozliklarini ichki va tashqi nosozliklarga bo'lish mumkin.
Transformatorning ichki nosozliklari deganda transformator moyi idishida yuzaga keladigan nosozliklar tushuniladi, shu jumladan har bir o'rashning fazadan fazaga qisqa tutashuvi, o'rashning burilishlararo qisqa tutashuvi, o'rash va temir yadro o'rtasidagi qisqa tutashuv, bir fazali topraklama nosozliklari. bir fazali o'rash yoki qobiqdan o'tuvchi sim, o'rashning uzilishi xatosi va boshqalar. Transformatorning tashqi nosozliklari transformator moyi idishining tashqi izolyatsion vtulkasida va uning chiqish simlarida, shu jumladan bir fazalilarda yuzaga keladigan turli xil nosozliklardir. yerga ulash qisqa tutashuvlari va o'tkazuvchan simlar orasidagi fazali qisqa tutashuvlar yoki singan izolyator bushinglar natijasida yuzaga kelgan.
BIZ BILAN BOG'LANISH
Bundan tashqari, transformatorning bir nechta g'ayritabiiy ish sharoitlari mavjud, ular asosan past yog 'darajasi, yuqori yog' harorati yoki bosimi, yuqori transformator neytral nuqta kuchlanishi, ortiqcha yuk, ortiqcha oqim, haddan tashqari qo'zg'alish va hk.
Turli xil nosozliklar yoki g'ayritabiiy ish sharoitlarini kuzatish uchun biz asosiy himoya va zaxira himoyaga bo'lingan turli xil himoya vositalarini o'rnatdik va asosiy himoya tezkor harakat xususiyatlariga ega.
2-qism: Differensial himoya
Uzunlamasına differensial himoya transformatorning asosiy himoya vositalaridan biri bo'lib, himoya har tomondan kalitlarni o'chirish uchun bir zumda ishlaydi. Himoya maydoni - bu differentsial himoyaning har bir tomonidagi oqim transformatorlari orasidagi qism, shu jumladan transformator korpusi, oqim transformatori va transformator o'rtasidagi chiqish liniyalari. 2017-yilda 220 kV nimstansiyaning 2-sonli asosiy transformatorining 35 kV tomonidagi to‘xtatuvchining AB fazali chirog‘i bo‘lgan, to‘xtatuvchi shassi esa razryaddan buzilgan; chunki 35kV to'xtatuvchi reologik transformator va asosiy transformatorning past kuchlanishli tomonidagi asosiy transformator o'rtasida joylashgan bo'lib, u uzunlamasına farqning himoya oralig'ida edi. Asosiy transformator himoyasining ikkita to'plami to'g'ri ishladi va nosozlik izolyatsiya qilindi.
01
Differensial himoyaning asosiy mantiqi
Mavjud transformator bo'ylama differentsial himoyasi mikrokompyuterni himoya qilish moslamasini qabul qiladi va har bir fazaning oqimi mos ravishda himoya qurilmasiga kiradi va uzunlamasına differentsial himoya dasturiy ta'minot algoritmi tomonidan amalga oshiriladi. Uzunlamasına differensial himoya qilishning asosiy printsipini ko'rsatish uchun misol sifatida biz bir bosqichni olamiz.
Himoya moslamasi tomonidan "sezilgan" differentsial oqim ikki sariqning ikkilamchi oqimlarining vektor yig'indisidir. 1-rasmda ko'rsatilganidek, tizim normal ishlayotganda yoki tashqi qisqa tutashganda, ikkita bobinning ikkilamchi oqimlari o'lchami bo'yicha bir xil va polaritesiga qarama-qarshi bo'lib, differensial oqim 0 ga teng va himoya ishlamaydi. bu gal. 2-rasmda ko'rsatilganidek, himoya diapazonida tuproq buzilishi sodir bo'lganda, ikkilamchi oqimlar hajmi va polaritesi bo'yicha teng bo'ladi va differentsial oqim ikkilamchi oqimlarning yig'indisidir. Differensial boshlang'ich qiymatiga erishilganda, himoya ishlaydi.
Yuqoridagi reologik ikkilamchi lasan ulanish usuli asosida, uzunlamasına differentsial himoya qilish differentsial oqimni hisoblash usulini shakllantirish uchun turli tomonlardagi oqim vektorlariga fazani sozlash, nol ketma-ketlik oqimini yo'q qilish va amplituda konvertatsiyani qo'shadi va keyin nisbat tormozlanishini kiritadi. xarakterli egri chiziq. Himoyaning asosiy mantiqini tashkil eting.
Misol tariqasida YN-d11 simlarini oladigan bo'lsak, simlar diagrammasi va oqim fazalari diagrammasi 3-rasmda ko'rsatilgan. Ko'rinib turibdiki, yuqori va past yon fazalar o'rtasida 30 ° burchak farqi mavjud bo'lganligi sababli, ikki oqimning vektor yig'indisi. normal ish paytida 0 emas va birinchi n avbatda fazani aylantirish talab qilinadi. Konvertatsiya qilingandan so'ng, bir xil fazaning yuqori va past tomonlari bir xil fazaga ega.
Fazani o'zgartirishning ikkita usuli mavjud, biri Y tomoniga asoslanadi, shuning uchun d-tomondagi oqim fazasi "burchak yulduzi" deb ataladigan Y tomonidagi oqim fazasiga mos keladi, eng keng tarqalgan burchak yulduzi himoyasi Narui hisoblanadi. Jibao RCS-978 va boshqalar, konvertatsiya formulasi:
CANWIN
Yangiliklar
Uy > Yangiliklar
Transformatorning differentsial himoyasi va boshqa differentsial himoyasi Mahsulotlar | CANWIN
Transformatorning differentsial himoyasi va boshqa differentsial himoyasi Mahsulotlar | CANWIN
Transformator nosozliklarini ichki va tashqi nosozliklarga bo'lish mumkin.
Transformatorning ichki nosozliklari deganda transformator moyi idishida yuzaga keladigan nosozliklar tushuniladi, shu jumladan har bir o'rashning fazadan fazaga qisqa tutashuvi, o'rashning burilishlararo qisqa tutashuvi, o'rash va temir yadro o'rtasidagi qisqa tutashuv, bir fazali topraklama nosozliklari. bir fazali o'rash yoki qobiqdan o'tuvchi sim, o'rashning uzilishi xatosi va boshqalar. Transformatorning tashqi nosozliklari transformator moyi idishining tashqi izolyatsion vtulkasida va uning chiqish simlarida, shu jumladan bir fazalilarda yuzaga keladigan turli xil nosozliklardir. yerga ulash qisqa tutashuvlari va o'tkazuvchan simlar orasidagi fazali qisqa tutashuvlar yoki singan izolyator bushinglar natijasida yuzaga kelgan.
BIZ BILAN BOG'LANISH
Bundan tashqari, transformatorning bir nechta g'ayritabiiy ish sharoitlari mavjud, ular asosan past yog 'darajasi, yuqori yog' harorati yoki bosimi, yuqori transformator neytral nuqta kuchlanishi, ortiqcha yuk, ortiqcha oqim, haddan tashqari qo'zg'alish va hk.
Turli xil nosozliklar yoki g'ayritabiiy ish sharoitlarini kuzatish uchun biz asosiy himoya va zaxira himoyaga bo'lingan turli xil himoya vositalarini o'rnatdik va asosiy himoya tezkor harakat xususiyatlariga ega.
2-qism: Differensial himoya
Uzunlamasına differensial himoya transformatorning asosiy himoya vositalaridan biri bo'lib, himoya har tomondan kalitlarni o'chirish uchun bir zumda ishlaydi. Himoya maydoni - bu differentsial himoyaning har bir tomonidagi oqim transformatorlari orasidagi qism, shu jumladan transformator korpusi, oqim transformatori va transformator o'rtasidagi chiqish liniyalari. 2017-yilda 220 kV nimstansiyaning 2-sonli asosiy transformatorining 35 kV tomonidagi to‘xtatuvchining AB fazali chirog‘i bo‘lgan, to‘xtatuvchi shassi esa razryaddan buzilgan; chunki 35kV to'xtatuvchi reologik transformator va asosiy transformatorning past kuchlanishli tomonidagi asosiy transformator o'rtasida joylashgan bo'lib, u uzunlamasına farqning himoya oralig'ida edi. Asosiy transformator himoyasining ikkita to'plami to'g'ri ishladi va nosozlik izolyatsiya qilindi.
01
Differensial himoyaning asosiy mantiqi
Mavjud transformator bo'ylama differentsial himoyasi mikrokompyuterni himoya qilish moslamasini qabul qiladi va har bir fazaning oqimi mos ravishda himoya qurilmasiga kiradi va uzunlamasına differentsial himoya dasturiy ta'minot algoritmi tomonidan amalga oshiriladi. Uzunlamasına differensial himoya qilishning asosiy printsipini ko'rsatish uchun misol sifatida biz bir bosqichni olamiz.
K
Himoya moslamasi tomonidan "sezilgan" differentsial oqim ikki sariqning ikkilamchi oqimlarining vektor yig'indisidir. 1-rasmda ko'rsatilganidek, tizim normal ishlayotganda yoki tashqi qisqa tutashganda, ikkita bobinning ikkilamchi oqimlari o'lchami bo'yicha bir xil va polaritesiga qarama-qarshi bo'lib, differensial oqim 0 ga teng va himoya ishlamaydi. bu gal. 2-rasmda ko'rsatilganidek, himoya diapazonida tuproq buzilishi sodir bo'lganda, ikkilamchi oqimlar hajmi va polaritesi bo'yicha teng bo'ladi va differentsial oqim ikkilamchi oqimlarning yig'indisidir. Differensial boshlang'ich qiymatiga erishilganda, himoya ishlaydi.
Yuqoridagi reologik ikkilamchi lasan ulanish usuli asosida, uzunlamasına differentsial himoya qilish differentsial oqimni hisoblash usulini shakllantirish uchun turli tomonlardagi oqim vektorlariga fazani sozlash, nol ketma-ketlik oqimini yo'q qilish va amplituda konvertatsiyani qo'shadi va keyin nisbat tormozlanishini kiritadi. xarakterli egri chiziq. Himoyaning asosiy mantiqini tashkil eting.Differensial himoyani qanday tekshirish mumkin
Uzunlamasına differentsial himoyani tekshirish nisbati tormozlanish xarakteristikasi egri chizig'iga muvofiq amalga oshiriladi, egri chiziq ustidagi himoya ishlaydi va egri chiziq ostidagi himoya ishlamaydi:
1) nuqtani tanlang. Uzunlamasına differentsial himoyani tekshirish uchun 3-5 nuqtani tanlang, minimal ish oqimini tekshirish uchun 4-rasmning vertikal o'qida birinchi nuqta tanlanadi Iop.min; ikkinchi va uchinchi nuqtalar burilish nuqtasi joriy Ires tekshirish uchun burilish nuqtasida tanlangan; Bundan tashqari, Nishabni tekshirish uchun har bir qiyalikda nuqta tanlang.
2) Qiymatni hisoblang. Transformatorning har bir tomonining boshlang'ich qiymati oqimini, balans koeffitsientini va balansini hisoblang; keyin qurilmaning nisbati tormozlash egri chizig'iga ko'ra, har bir nazorat nuqtasining har bir tomonining joriy kattaligi va faza burchagini hisoblang.
3) Egri chiziqni tekshiring. Himoya moslamasining to'g'ri ishlashini tekshirish uchun nazorat nuqtasini harakat maydoniga va tormozlash maydoniga yuqoriga va pastga siljitish uchun nazorat nuqtasida bir oqimni tuzatish va boshqa oqim hajmini o'zgartirish uchun sobit o'zgaruvchan usulni qo'llang.
03
Differensial himoya uchun yordamchi komponentlar
Differensial himoyani yanada ishonchli qilish uchun himoya mantig'i ishga tushirish, tez sindirish va qulflash kabi komponentlarni ham o'z ichiga oladi:
1) Boshlang'ich element: Boshlang'ich o'zgaruvchi uch fazali differentsial oqimning maksimal qiymatini, oqim mutatsiyasining miqdorini va hokazolarni o'z ichiga oladi. Boshlang'ich o'zgaruvchi har qanday boshlang'ich qiymatdan kattaroq bo'lsa, himoya moslamasi differentsial himoyani ochadi.
2) Differensial tez sindirish elementi: Yuqori qisqa tutashuvli oqim darajasida, oqim transformatorining to'yinganligi sababli, ikkinchi harmonik katta tormoz momentini hosil qiladi va differentsial element harakat qilishdan bosh tortadi. Himoyani rad etishning oldini olish uchun qurilmaga tez ta'sir qiluvchi differentsial element o'rnatilgan. Qisqa tutashuv oqimi nominal oqimdan 4 ~ 10 barobarga yetganda, tez ta'sir qiluvchi element tezda rozetkaga o'tadi. Bundan tashqari, katta qisqa tutashuv oqimi mavjud bo'lganda, har bir tomondan oqim transformatorlarining vaqtinchalik xarakteristikalari mos kelmasligi sababli himoyaning noto'g'ri harakatlanishini oldini olish uchun differentsialning har bir tomonidagi oqim transformatorlarining tegishli xususiyatlari. asosiy uskunani, shu jumladan transformatorlarni himoya qilish izchil bo'lishi kerak (O'n sakkizta qarshi chora 15.1. 10). Podstansiyaning 2-sonli asosiy transformatorining yuqori voltli tomoni 2/3 simlarning ikkinchi simiga ulanadi va bu sim boshqa bog'lash liniyasiga ulanadi; 2017-yilda simdagi kalitning B fazasida bir fazali tuproqli nosozlik yuz berdi va asosiy transformator tanasi uchun ikkita differentsial himoya to'plami Tez sindirish elementi asosiy transformatorning har bir tomonidagi kalitlarni kesish uchun ishlaydi; bog'lash chizig'ining har ikki tomonidagi split-fazali oqim differensial himoyasi mos keladigan yon kalitning B fazasini kesib tashlaydi va keyin bir fazali qayta yopish muvaffaqiyatli bo'ladi.
Misol tariqasida YN-d11 simlarini oladigan bo'lsak, simlar diagrammasi va oqim fazalari diagrammasi 3-rasmda ko'rsatilgan. Ko'rinib turibdiki, yuqori va past yon fazalar o'rtasida 30 ° burchak farqi mavjud bo'lganligi sababli, ikki oqimning vektor yig'indisi. normal ish paytida 0 emas va birinchi navbatda fazani aylantirish talab qilinadi. Konvertatsiya qilingandan so'ng, bir xil fazaning yuqori va past tomonlari bir xil fazaga ega.
Fazani o'zgartirishning ikkita usuli mavjud, biri Y tomoniga asoslanadi, shuning uchun d-tomondagi oqim fazasi "burchak yulduzi" deb ataladigan Y tomonidagi oqim fazasiga mos keladi, eng keng tarqalgan burchak yulduzi himoyasi Narui hisoblanadi. Jibao RCS-978 va boshqalar, konvertatsiya formulasi:
Ikkinchisi d tomoniga asoslanadi, shuning uchun Y tomonining joriy bosqichi "yulduzning aylanish burchagi" deb ataladigan d tomoni bilan mos keladi. Mavjud himoya vositalarining aksariyati yulduz aylanish burchagi usulini qo'llaydi va konvertatsiya formulasi:
Nolinchi ketma-ketlik oqimini yo'q qilishning maqsadi uzunlamasına differentsial himoyaning noto'g'ri ishlashini oldini olishdir. YN-d simlari uchun, yuqori voltli tomondan tashqarida tuproq buzilishi sodir bo'lganda, yuqori voltli Y tomonida nol ketma-ketlik oqimi oqadi, lekin past kuchlanishli d tomonida nol ketma-ketlik oqimi yo'q va nol. -har ikki tomondagi ketma-ket oqimlarni muvozanatlash mumkin emas, shuning uchun differentsial himoya noto'g'ri ishlaydi. "Yulduzli aylanish burchagi" konvertatsiya qilish rejimida, Y tomonidagi faza siljishidan keyin ikki oqim o'rtasidagi farq nol oqimni filtrladi, shuning uchun hech qanday chora ko'rish kerak emas. "Burchakdan yulduzga" aylantirish rejimida nol ketma-ketlikdagi oqim kompensatsiyasi Y tomonidagi oqim vektorida amalga oshiriladi va kompensatsiya formulasi:
3) Qiziqarli oqim blokirovkalash elementi: aerodrop transformatori va transformator hududidan tashqaridagi qisqa tutashuv uzilganda, katta hayajonli oqim hosil bo'ladi. Qo'zg'atuvchi oqimdan kelib chiqqan differentsial oqimning qurilmaning noto'g'ri ishlashiga olib kelishini oldini olish uchun to'lqin shaklini buzish ( Intervalli yoki assimetrik differensial oqim to'lqin shakli), garmonik komponentni aniqlash ( ikkinchi yoki uchinchi harmonik tarkib), qo'zg'alish oqimining noaniq identifikatsiyasi. Biroq, transformator haqiqatda havoga tushirilganda, ayniqsa birinchi havo tomchisi uchun, asosiy korpusning etarli darajada degausizatsiya qilinmaganligi sababli differentsial himoya hali ham ishlamay qoladi va havoga tushirilgan differentsial oqimning harmonik tarkibi harmonik komponentni blokirovka qilish chegarasidan past bo'lishi mumkin. Transformatorning bo'sh zaryadlanishiga qoldiq magnitlanishning ta'sirini tubdan yo'q qilish uchun biz degaussatsiya choralarini ko'rishimiz va boshqa bo'sh zaryadlashni amalga oshirishimiz yoki asosiy transformatorning normal ishlashini ta'minlash uchun ikkinchi garmonik blokirovka chegarasini vaqtincha tushirishimiz mumkin.
4) KTni ajratish elementi: KTning ikkilamchi fazasi uzilganda, differentsial oqim ajratish fazasining yuk oqimi bo'lib, himoya noto'g'ri ishlashi mumkin. Bu vaqtda nol ketma-ketlik oqimi, fazali oqim o'zgarishi, faza kuchlanishining g'ayritabiiy to'satdan tushishi va boshqalar KTning uzilishini baholash uchun ishlatilishi mumkin.
5) KT to'yinganligini blokirovka qiluvchi element: tashqi nosozlik yuzaga kelganda, KT to'yinganligi differentsial himoyaning noto'g'ri ishlashiga olib keladi, shuning uchun himoya qurilmasi KT to'yinganligini blokirovka qiluvchi aniqlash elementi bilan jihozlangan. KT to'yingan bo'lsa, differentsial oqim KT ma'lum vaqt davomida to'yinganidan keyin sodir bo'ladi, shuning uchun qurilma KT to'yingan yoki yo'qligini aniqlash uchun tormozlash oqimining vaqt konsistensiyasi va differentsial oqimdan foydalanadi. Bundan tashqari, KT to'yinganligining transformatorning bo'ylama differentsial himoyasiga ta'sirini minimallashtirish uchun, aniq chegara omili (ALF) va yuqori nominal burilish nuqtasi kuchlanishiga ega bo'lgan oqim transformatorlari (18 ta element qarshi choralar 15.1.12).
|