Elektr ta'minoti sxemasining tavsifi

|
Elektr ta'minoti sxemasining tavsifi
|
Sana | 18.06.2024 | Hajmi | 14 Kb. | | #264246 |
Bog'liq 5. Elektr ta\'minoti sxemasining tavsifi
Elektr ta'minoti sxemasining tavsifi
. Sxemani baholash va yakuniy tanlash avtomatlashtirilgan ob'ektning o'ziga xos ish sharoitlarini hisobga olgan holda barcha talablar asosida amalga oshiriladi.
Avtomatlashtirish tizimlarining elektr ta'minoti sxemalarida ikkita asosiy bo'g'inlar ajralib turadi: 1) ta'minot tarmog'i (ta'minot liniyalari) - quvvat manbalaridan kommutatorlar va quvvat agregatlarigacha bo'lgan tarmoq; 2) tarqatish tarmog'i - kommutatorlar va quvvat bloklaridan elektr qabul qiluvchilargacha bo'lgan tarmoq; tarqatish tarmog'i, shuningdek, asosiy qurilmalar va sensorlarni ikkilamchi qurilmalar va boshqaruv qurilmalari bilan bog'laydigan barcha maqsadlar uchun sxemalarni o'z ichiga oladi.
Tarqatish tarmog'ining sxemalari, qoida tariqasida, radial printsipga muvofiq quriladi: har bir elektr qabul qilgich alohida radial chiziq bilan kommutatorga yoki quvvat to'plamiga ulanadi.
Elektr ta'minoti tizimlarining ta'minot va tarqatish tarmoqlari bir fazali ikki simli (bir fazali va bitta neytral simli), ikki fazali ikki simli (ikki fazali simlar bilan), ikki simli DC (faqat topraklamasiz ikki simli shahar tarmoqlari hisobga olinadi), uch fazali uch simli va uch fazali to'rt simli. Ishlab chiqilgan sxemada biz bir fazali ikki simli tarmoqdan foydalandik, bu erda A801 - A833 fazali simlar, N801 - N833 neytral simlardir.
Elektr ta'minoti sxemalarini tanlashda, ko'p jihatdan elektr ta'minoti tizimining energiya iste'molchilarining ishonchliligini (uzluksiz) ta'minlashni belgilaydigan zarur zaxira darajasini to'g'ri aniqlash muhimdir.
Zaxirani (ATS) to'g'ridan-to'g'ri elektr ta'minoti tizimlariga avtomatik ravishda uzatishni ta'minlash kerak, agar ushbu tizimlarning ta'minot liniyalari noqulay sharoitlarda yotqizilgan yoki ularda shikastlanishga olib keladigan boshqa omillar mavjud bo'lsa. Elektr ta'minoti harakati avtomatlashtirish tizimlarining buzilishiga olib kelmasligi kerak.
2-varaqda zaxira quvvat manbaini avtomatik ravishda yoqish sxemasi (ATS quvvat manbai sxemasi) ko'rsatilgan. Oddiy ishlashda 1-kirish yoqiladi. K1-relesi quvvatlanadi va uning 2-kirish zanjiridagi kontaktlari ochiq. 1-kirishdagi kuchlanish yo'qolganda, K1 o'rni kontaktlari 2-kirishni yoqadi. Shu bilan birga, HA1 signali yoqilib, ATS elektr ta'minoti sxemasining ishlashi haqida navbatchi xodimlarni xabardor qiladi. Signal SB1 tugmasi bilan tan olinadi va bir vaqtning o'zida HL1 chirog'i yonadi, bu 2-kirish yoqilganligini bildiradi.SB2 tugmasi signalni tekshirish uchun ishlatiladi. Kirish 1-ni ishga qaytarish (nosozliklarni bartaraf etgandan keyin) qo'lda amalga oshiriladi.
Qurilmalar va avtomatlashtirish vositalarining elektr ta'minoti tizimiga o'rnatilgan nazorat va himoya vositalari quyidagilarni ta'minlashi kerak: elektr qabul qiluvchilarni va tarmoqlarning uchastkalarini normal ishlashda yoqish va o'chirish; qayta ko'rib chiqish va ta'mirlash uchun elektr qabul qiluvchilar va liniyalarni ishonchli uzish, zarur bo'lgan hollarda barcha turdagi qisqa tutashuvlardan va ortiqcha yuklardan himoya qilish.
Ushbu talablarni bajarish uchun nazorat va himoya vositalarining ma'lum kombinatsiyalaridan foydalaniladi. Odatda, elektr ta'minoti tizimining ta'minot va taqsimlash tarmoqlarida quyidagilar qo'llaniladi: a) ta'minot tarmoqlarida - avtomatik mashina, sug'urta kaliti; b) qo'zg'atuvchining elektr motorlari va klapanlar (klapanlar) elektr haydovchilarining sxemalarida: avtomatik - magnit starter, pichoq kaliti - sigortalar - magnit starter; starterlar, avtomatlar bilan himoyalangan bo'lsa, magnit starterlarda termal elementlar ta'minlanmasligi mumkin. Avtomat relizlar ortiqcha yuk oqimlariga etarlicha sezgir; v) asbob-uskunalar, boshqaruv moslamalari, transformatorlar, rektifikatorlar va boshqalar sxemalarida: to'plamli kalit (pichoq kaliti, boshqaruv kaliti, o'tish tugmasi) - sug'urta, avtomatik (agar u qisqa tutashuv oqimlariga etarlicha sezgir bo'lsa va iqtisodiy jihatdan bo'lsa. foydalanish qulayligi uchun asosli va talablar); d) sanoat signalizatsiya davrlarini ta'minlash sxemalarida: partiyali kalit (pichoq kaliti, boshqaruv kaliti, o'tish tugmasi) - sigortalar, avtomatik; e) platalarni statsionar yoritish sxemalarida: o'chirgich-sug'urta.
Nazorat va himoya uskunalari, qoida tariqasida, ta'minot va tarqatish tarmoqlarining barcha liniyalari va ulanishlarida o'rnatiladi. Tarqatish tarmog'ida nazorat va himoya uskunalari to'g'ridan-to'g'ri kommutatorlar va quvvat agregatlaridagi alohida sxemalarni ulash joylariga o'rnatiladi. Tarqatish tarmog'i elektr qabul qiluvchilar guruhi uchun umumiy boshqaruv va himoya vositalarini ta'minlashi mumkin, agar elektr qabul qiluvchilar bitta texnologik jarayon bilan ulangan bo'lsa, individual himoyani talab qilmasa va guruh uskunasidan foydalanish ishda noqulaylik tug'dirmasa. Ishlab chiqilgan quvvat manbai pallasida biz SA1-SA8 ommaviy kalitlari va issiqlik relelaridan (FU1-FU12) foydalandik.
Fazalarni almashtirishda uch qutupli elektron to'xtatuvchilardan himoya uskunasi sifatida foydalanish kerak, ular nafaqat zahira dvigatelga, balki quvvat manbalaridan elektr motoriga himoya qilishning barcha bosqichlarida ham o'rnatiladi. Agar ushbu shartni bajarishning iloji bo'lmasa, avtomatik mashinalarni dvigateldan kamida ikki qadam masofada o'rnatishga ruxsat beriladi. Magnit starter leniyasinining bir uchi to'g'ridan-to'g'ri nol haydovchiga yoki tuproqli o'tkazgichga ulangan bo'lishi kerak.
Ishlab chiqilgan elektr ta'minoti pallasida asosiy quvvat qabul qiluvchilar Honeywell seriyali birlamchi konvertorlar bo'lib, ular 24 V chiqish kuchlanishli quvvat manbalari tomonidan quvvatlanadi. Mutlaq va differentsial gidrostatik bosim sensorlari uchun, shuningdek, termojuftlar va qarshilik termometrlari uchun biz uchtadan foydalandik. Metran 604 va 608 markali quvvat manbalari. Barcha sensorlar va quvvat manbalari portlashdan himoyalangan.
|
| |