Rele himoyasini turlarini tanlash va ularni o’rnatmalarini hisoblash

|
Rele himoyasini turlarini tanlash va ularni o’rnatmalarini hisoblash
|
bet | 3/5 | Sana | 22.02.2024 | Hajmi | 24,2 Kb. | | #160538 |
Bog'liq Almashtirish sxemasini tuzish va qt toklarini hisoblash-fayllar.orgRele himoyasini turlarini tanlash va ularni o’rnatmalarini hisoblash
Umumiy talablar
Elektr sistemalarining alohida himoyalarining turini tanlash Elektr uskuna foydalanish qoidalari (PUE) talablariga asosan amalga oshiriladi. Himoyaning sxemasini va hisobiy o’rnatmalarini tanlash «Rele himoyasi bo’yicha ustuvor ko’rsatma»ga mos ravishda amalga oshirishadi.
Himoyaning turini tanlashga nominal kuchlanish, tarmoq konfiguratsiyasi, zaminlagich neytralning rejimi, operativ tok manbasining turi, doimiy xizmat ko’rsatuvchi personalni mavjudligi yoki yo’qligi, kommutatsion apparatlarining turi va h.k. ta’sir ko’rsatadi.
PUE da ko’rib o’tilgan barcha holatlarida himoyani oddiy himoya yordamida bajarilishi kerak, agar oddiy himoyalar asosiy talablar: selektivlik, tezkorlik, sezgirlik talablariga javob bermasa uni murakkab himoyasiga almashtirish kerak. Bu holat majburiy tartibda ushbu kurs ishida bajarilishi kerak.
Shuni alohida ta’kidlash lozimki, talabalariga berilgan topshiriqda kuchlanishi 110 kV gacha bo’lgan oddiy tarmoqning qismi berilgan va shuning uchun operativ tok zanjirini ta’minotida ko’pincha o’zgaruvchan operativ tok manbalari ishlatiladi.
Kuchlanishi 1000 V gacha bo’lgan asinxron elektr dvigatellarining himoyasi
PUE ga asosan kuchlanishi 1000 V gacha bo’lgan o’zgaruvchan tok elektr dvigatellarda quyidagilardan himoyalar o’rnatiladi:
– ko’p fazali QT dan:
– bir fazali QT dan, agar dvigatel neytrali zaminlangan tarmoqda ishlayotgan bo’lsa;
– o’ta yuklanishdan, agar texnologik jarayonda mexanizmlarda o’ta yuklanish ehtimoli bo’lsa, yoki o’ta qiyin ishga tushirish sharoitida, yoki kuchlanish past bo’lganda o’z - o’zidan qo’shilishning ishga tushish vaqtini cheklash kerak bo’lsa;
– minimal kuchlanishdan, texnalogik jarayon sharoiti, xavfsizlik yoki javobgarligi yuqori bo’lgan mexanizmlar dvigatellarini muvaffaqiyatli o’z – o’zidan ishga tushishi dvigatellarda o’z – o’zidan ishga tushishi ruxsat etilmagan bo’lsa.
Dvigatellarni barcha turdagi QT dan himoyalash uchun saqlagichlar yoki avtomatik uzgichlar (avtomatlar) qo’llaniladi. Bundan tashqari, avtomatik uzgichlar o’ta yuklanish va minimal kuchlanishdan himoyani ham amalga oshirishi mumkin. Shularni hisobga olgan holda, bundan tashqari avtomatlar ko’p marta ishga tushirilishi mumkinligi, javobgarligi katta dvigatellarda va yuklanishda ishlayotgan dvigatellarda avtomatlar o’rnatiladi. Saqlagichlarni tanlash quyidagi talablardan kelib chiqib amalga oshiriladi:
, ,
bu erdaUnom.saq, Inom.saq – mos ravishda saqlagichning nominal kuchlanishi va toki;Isaq.o’chir – saqlagichning chegaraviy o’chirish toki;Inom.dvig – dvigatelining nominal toki.
Dvigatellar himoyasi uchun saqlagichning eruvchan quymasining nominal toki quyidagi uchta shartdan kattasi tanlanadi:
, , (4.13)
bu erda,Iper – dvigatelni ishga tushirish toki;kz –zahira koeffitsienti,1,1–1,25 ga teng deb qabul qilinadi;kper – yuklanish koeffitsienti, yuklanish vaqti 2–5s (engil shart) bo’lsa 2,5 ga, 5 – 10 s va undan yuqori (og’ir shart) vaqtda 1,6– 2 ga teng. Past kuchlanishli dvigatellar va tarmoqlarni himoyasida PN–2 turidagi saqlagichlar ishlatiladi. Ularning xaraktiristkasi xuddi NPN, NPR turidagi saqlagichlarniki kabi bo’ladi.
Avtomatlarning parametrlarini (Ua.nom, Ia.nom, Ia.o’chir) tanlash xuddi saqlagichlarni tanlash kabi bo’ladi. Oniy va sabr vaqt bilan ishlaydigan ajratgichning nominal tokini tanlash avtomatning turiga bog’liq bo’ladi. A3100 seriyali avtomat uchun elektromagnit (oniy) va sabr vaqtli (issiqlik) ajratgichining nominal toki shunday tanlanadiki, uning qiymati dvigatelning nominal tokidan kam bo’lmasligi kerak:
(4.14)
AP25 va AP50 seriyali avtomatlar uchun issiqlik ajratgichining o’rnatmasi quyidagi shartdan tanlanadi:
(4.15)
Oniy ishlovchi elektromagnitli ajratgich uchun
(4.16)
A2000, AV, AVM seriyali avtomatlarning oniy va sabr vaqtli ishlovchi ajratgichining o’rnatmalari xuddi yuqoridagidek tanlanadi.
A2000B, AV, AVM seriyali avtomatlarda oniyajratgichni o’rniga 0,2-0,6 s sabr vaqtli elektromagnit ajratgich o’rnatilishi mumkin (tanlovchan avtomatlar).
Saqlagichlar va avtomatlar ishonchli ishlashi uchun dvigatelning chiqishlaridagi QT ning minimal toki eruvchan quyma yoki sekin ishlovchi (issiqlik) ajratgichining nominal tokidan 3 marta katta bo’lishi kerak, ya’ni:
yoki (4.17)
Faqat oniy ajratgichi bor avtomatlar uchun
(4.17a)
Yuqoridagi formulaning katta qiymati ajratgichning tokini kichik nominal qiymatiga mos keladi.
Neytrali zaminlangan elektr uskunalarda QT dan himoya barcha uchala fazada bajariladi. Neytrali izolyatsiyalangan uskunalarda himoya saqlagichlarda bajarilgan bo’lsa u ham barcha uchala fazada bajariladi, agar himoya avtomatlar bilan amalga oshirilgan bo’lsaikkita fazaga o’rnatiladi.
T – 6 transformator himoyasi
Transformator himoyasi uchun uning past, ya’ni 0,4 kV kuchlanish tomoniga avtomatik uzgich tanlaymiz. Avtomatik uzgichlarni tanlash quyidagi talablardan kelib chiqib amalga oshiriladi: , , .
kV, kA
A
AVM – 20N turdagi tanlovchan avtomatni tanlaymiz:
A, A, kA
Transformatorning yuqori kuchlanish tomoniga eruvchan saqlagich o’rnatamiz. Saqlagichlarni tanlash quyidagi talablardan kelib chiqib amalga oshiriladi:
, ,
kV, A
A
|
| |