Funktsional topraklama - Elektr ta'minoti tizimi (tn-c, tn-s, tn-cs, tt, it)

|
Elektr ta'minoti tizimi (tn-c, tn-s, tn-cs, tt, it)
|
bet | 5/6 | Sana | 17.01.2024 | Hajmi | 1,1 Mb. | | #139854 |
Bog'liq 4-Ma\'ruzaFunktsional topraklama
Funktsional topraklamada moslamaning har qanday tok qismlarini (yoki '+' yoki '-') topraklama tizimiga to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun mos yozuvlar nuqtasini ta'minlash uchun ulash mumkin. Supero'tkazuvchilar nosozlik oqimlariga bardosh berishga mo'ljallangan emas. AS / NZS5033: 2014 ga muvofiq, funktsional topraklama faqat inverter ichida doimiy va o'zgaruvchan tomonlar (ya'ni transformator) o'rtasida oddiy ajratish mavjud bo'lganda ruxsat etiladi.
Topraklama konfiguratsiyasi turlari
Topraklama konfiguratsiyasi ta'minot va yuk tomonida bir xil umumiy natijaga erishishda turlicha joylashtirilishi mumkin. IEC 60364 (binolar uchun elektr inshootlari) xalqaro standarti "XY" shaklidagi ikki harfli identifikator yordamida aniqlangan uchta topraklama oilasini aniqlaydi. AC tizimlari nuqtai nazaridan "X" tizimning ta'minot tomonidagi neytral va tuproq o'tkazgichlarining (ya'ni generator / transformatorning) konfiguratsiyasini, "Y" esa tizimning yuk tomonidagi neytral / tuproqli konfiguratsiyani belgilaydi (ya'ni asosiy kommutator va ulangan yuklar). 'X' va 'Y' har biri quyidagi qiymatlarni qabul qilishi mumkin:
T - Yer (frantsuzcha "Terre" dan)
N - neytral
I - Izolyatsiya qilingan
Va ushbu konfiguratsiyalarning pastki to'plamlari quyidagi qiymatlar yordamida aniqlanishi mumkin:
S - alohida
C - birlashtirilgan
Ulardan foydalanib, IEC 60364-da belgilangan uchta topraklama oilasi TN, bu erda elektr ta'minoti topraklanır va mijozning yuklari neytral, TT, elektr ta'minoti va mijozning yuklari alohida topraklanır va IT faqat mijoz yuklaydi. tuproqli
TN topraklama tizimi
Manba tomonidagi bitta nuqta (odatda yulduzga ulangan uch fazali tizimdagi neytral mos yozuvlar nuqtasi) to'g'ridan-to'g'ri erga ulanadi. Tizimga ulangan har qanday elektr jihozlari manba tomonidagi bir xil ulanish nuqtasi orqali topraklanır. Ushbu turdagi topraklama tizimlari o'rnatish davomida ma'lum vaqt oralig'ida tuproq elektrodlarini talab qiladi.
TN oilasida uchta kichik guruh mavjud bo'lib, ular er va neytral o'tkazgichlarni ajratish / biriktirish usuli bilan farq qiladi.
TN-S: TN-S - himoya qiluvchi Yer (PE) va neytral uchun alohida o'tkazgichlar uchastkaning elektr ta'minotidan (ya'ni generator yoki transformator) iste'molchilar yuklariga uzatiladigan tartibni tavsiflaydi. PE va N o'tkazgichlari tizimning deyarli barcha qismlarida ajratilgan va faqat ta'minotning o'zida birlashtirilgan. Ushbu turdagi topraklama, odatda, ularning o'rnatilishiga bag'ishlangan bir yoki bir nechta HV / LV transformatorlariga ega bo'lgan, iste'molchilar binolari yonida yoki uning ichida o'rnatilgan yirik iste'molchilar uchun ishlatiladi.
Shakl 1 - TN-S tizimi
TN-C: TN-C birlashtirilgan Himoya Yer-Neytral (PEN) erga manbada ulangan tartibni tavsiflaydi. Ushbu turdagi topraklama Avstraliyada xavfli muhitda yong'in bilan bog'liq xatarlar va harmonik oqimlarning mavjudligi sababli uni elektron uskunalar uchun yaroqsiz holga keltirishi sababli odatda qo'llanilmaydi. Bundan tashqari, IEC 60364-4-41 - (Xavfsizlikni muhofaza qilish - elektr toki urishiga qarshi himoya) bo'yicha RCDni TN-C tizimida ishlatish mumkin emas.
Shakl 2 - TN-C tizimi
TN-CS: TN-CS qurilmani bildiradi, bu erda tizimning ta'minot tomoni topraklama uchun birlashtirilgan PEN o'tkazgichidan foydalanadi va tizimning yuk tomoni PE va N uchun alohida o'tkazgichdan foydalanadi. Ushbu topraklama tarqatish tizimlarida ishlatiladi Avstraliyada ham, Yangi Zelandiyada ham tez-tez er yuzidagi neytral (MEN) deb nomlanadi. LV mijozi uchun sayt transformatori va bino o'rtasida TN-C tizimi o'rnatiladi, (neytral ushbu segment bo'ylab bir necha marta topraklanır) va TN-S tizimi mulkning o'zida ishlatiladi (quyida joylashgan asosiy kommutatordan). ). Tizimni bir butun sifatida ko'rib chiqishda unga TN-CS sifatida qaraladi.
Shakl 3 - TN-CS tizimi
Bundan tashqari, TN-CS tizimida RCD ishlatilgan IEC 60364-4-41 - (Xavfsizlik uchun himoya - elektr toki urishiga qarshi himoya), PEN o'tkazgichni yuk tomonida ishlatib bo'lmaydi. Himoya o'tkazgichining PEN o'tkazgichiga ulanishi RCD ning manba tomonida amalga oshirilishi kerak.
|
| |