Sun’iy yorug‘likning qoidalari va normalari Reja

|
Sun’iy yorug‘likning qoidalari va normalari Reja
|
bet | 1/4 | Sana | 02.02.2024 | Hajmi | 32,14 Kb. | | #150632 |
Bog'liq Sun’iy yorug‘likning qoidalari va normalari
Sun’iy yorug‘likning qoidalari va normalari
Reja:
Sun’iy yorug‘likning qoidalari va normalari
Sun'iy yorug'lik tasnifi
Sanoat changlarining turlari va zararli tomonlari.
Sun'iy yoritishni normalash va hisoblash printsipi
Sun'iy yorug'lik SNiP 11-4-79 bo'yicha standartlashtirilgan. Binolar tashqarisidagi ish joylarining ishchi yuzalarining yoritilishi IX (aniq ish - kamsitish ob'ektining eng kichik o'lchamining ko'zgacha bo'lgan masofaga nisbati 0, 005 dan kam emas) va XIII (katta ob'ektlarni kamsitish) jadvaliga qarab vizual ish toifalariga muvofiq ishning xususiyatiga qarab normallashtiriladi. 16 SNiP.
Tashqi yoritish ichki yorug'lik boshqaruvidan mustaqil ravishda boshqarilishi kerak. SNiP shuningdek, ularning yorug'ligini cheklash uchun tashqi yoritish moslamalarining balandligini standartlashtiradi. Sun'iy yoritishni hisoblash quyidagi masalalarni echishga qisqartiriladi: yoritish tizimini tanlash, yorug'lik manbalarining turi, yorug'lik darajasi, lampalar turi, ish joylarida yoritishni hisoblash, lampalarning joylashuvi va sonini aniqlash, lampalarning yagona quvvatini aniqlash.
Yoritgich - bu lampalar to'plami (yorug'lik manbai) va yoritish moslamalari. Yoritgich chiroqni mahkamlaydi, elektr tarmog'iga ulaydi, ifloslanishdan va mexanik shikastlanishdan himoya qiladi.
Yoritgichlar yorug'likning sanitariya-gigienik xususiyatlarini yaxshilash va energiya sarfini kamaytirish maqsadida lampalarni joylashtirish uchun mo'ljallangan. Ular yorug'lik manbasining ko'r-ko'rona ta'sirini tashkil qiladi, ishchilarning ko'zlarini haddan tashqari yorqinlikdan himoya qiladi. Bu yoritgichning himoya burchagi bilan ta'minlanadi.
Yoritgich tasniflanadi: maqsadga muvofiq - umumiy va mahalliy yoritish uchun; dizayni bo'yicha - ochiq, himoyalangan, yopiq, changga chidamli, namlikka chidamli, portlashga qarshi (portlashga qarshi va portlashga qarshi ishonchlilikning oshishi); yorug'lik oqimining tarqalishi bo'yicha (24, a-f) - to'g'ridan-to'g'ri yorug'lik, asosan to'g'ridan-to'g'ri yorug'lik, tarqoq yorug'lik, aks ettirilgan yorug'lik, asosan aks ettirilgan yorug'lik. Ushbu bo'linma pastki sharga chiqariladigan yorug'lik oqimining yoritgichning umumiy yorug'lik oqimiga nisbati asosida amalga oshiriladi.
Devor va shiftlarning yuqori aks etuvchi xususiyatlariga ega xonalarda yorug'lik uchun to'g'ridan-to'g'ri yoritgichlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Devorlari va shiftlari yuqori aks etuvchi xususiyatlarga ega bo'lgan xonalarda, yorug'lik oqimining bir qismini shiftga yo'naltiradigan, asosan to'g'ridan-to'g'ri nurli lampalarni o'rnatish kerak.
Yuqori xonalarda konsentratsiyali yorug'lik tarqatadigan lampalardan foydalanish oqilona. Ular yoritgichning o'qi bo'ylab chiroqning yorug'lik intensivligini sezilarli darajada oshiradi va yorug'lik oqimining asosiy qismini pastga, to'g'ridan-to'g'ri ish joyiga yo'naltiradi. Katta maydon va balandligi past bo'lgan xonalarda yorug'likni kengroq taqsimlaydigan yoritgichlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.
Yoritgich turini tanlashda muhim talab atrof-muhit sharoitlarini hisobga olishdir. Oddiy muhitga ega xonalarda yoritgich dizayni uchun maxsus talablar mavjud emas. Xuddi shu narsa nam va nam xonalarga ham tegishli, ammo bitta talab bilan kartrijda izolyatsiyalovchi namlikka chidamli materiallardan yasalgan korpus bo'lishi kerak. Kimyoviy faol muhit, yong'in va portlash xavfi bo'lgan, ayniqsa nam xonalarda, yoritgich dizayni maxsus talablarga javob berishi kerak.
Shakl: 24 Yoritish moslamalarining asosiy turlari
a) tarqoq nur, b) to'g'ridan-to'g'ri yorug'lik "Universal",
c) to'g'ridan-to'g'ri yorug'lik "Chuqur emitent", d) tarqoq nur
"Maktab", e) chang va namlikka chidamli,
f) portlashga qarshi ishonchlilikni oshirish.
Mahalliy yoritgichlarning yoritgichlari ish joyini yoritishga mo'ljallangan bo'lib, ular odatda ularni harakatga keltirish va yorug'lik oqimining yo'nalishini o'zgartirish qobiliyatini ta'minlaydigan menteşeli qo'llarga o'rnatiladi. Mahalliy yoritish moslamalari ishchining ko'zlari yaqinida joylashganligi sababli, chiroqning himoya burchagi kamida 30 daraja bo'lishi kerak va chiroq ishchining ko'z darajasidan yuqori bo'lmagan joyda kamida 10 daraja bo'lishi kerak, bu esa ko'zni qamashtiruvchi holatni yo'q qiladi va ish joyini to'g'ri yoritadi.
Yorug'lik moslamalarining maxsus guruhi yoritgichlardan iborat bo'lib, ularda linzalar va oynalar tizimi yordamida yorug'lik tor nurda to'planadi. Floodlightlar ochiq joylarni, karerlarni, korxonalar maydonlarini yoritish uchun keng qo'llaniladi. qurilish maydonchalari, omborlar va boshqalar.
Tabiiy yoki sun'iy manbadan nurni uzoq masofaga uzatadigan yorug'lik qo'llanmalaridan foydalanish istiqbolli, bu ayniqsa portlash va yong'inga xavfli xonalarda tavsiya etiladi.
|
| |