O‘tkazgichlarni tanlashda texnik omillarini ta’riflang

|
O‘tkazgichlarni tanlashda texnik omillarini ta’riflang
|
bet | 2/2 | Sana | 17.02.2024 | Hajmi | 25,59 Kb. | | #158096 |
64
O‘tkazgichlarni tanlashda texnik omillarini ta’riflang
Elektr uzatish liniyalari (PTL) ierarxiyaning har qanday darajasida elektr energiyasi tizimining asosiy elementlaridan biri bo'lib, simlarning kesishishi elektr uzatish liniyasining eng muhim parametridir. Chiziq simlarining kesishishi ortishi bilan uning qurilishi va ajratmalar xarajatlari oshadi ulardan. Shu bilan birga, energiya yo'qotishlari va ularning yillik narxi kamayadi. Elektr uzatish liniyalari o'tkazgichlarining iqtisodiy jihatdan to'g'ri keladigan kesimlarini texnik jihatdan to'g'ri tanlash energiya ta'minoti tashkilotlarining raqobatbardoshligini oshirishga, butun elektr energiyasi tizimining ishonchliligini oshirishga va elektr energiyasini tashish xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi.
Kesmani tanlashda muhim ta'sir etuvchi omil - bu o'tkazgich dizayni bo'yicha elektr tarmoqlari majmuasi uchun texnik echimlarning xilma-xilligi. Chet el kompaniyalari (3M, Nexans, General Cable, J-Power Systems, VISCAS, Southwire, Lamifil, Lumpi-Berndorf va boshqalar) tomonidan ishlab chiqarilgan yangi dizayndagi simlar assortimenti, shuningdek, mahalliy zavodlar (Kirskabel, EM-CABLE, va hokazo.) juda xilma-xil bo'lib, o'zgartirishlar bilan birga yigirmaga yaqin narsalarni o'z ichiga oladi [8]. Ta'minotning bunday o'sishi texnik taraqqiyot va bozor sharoitlari, shuningdek, Smart Grid kontseptsiyasiga asoslangan elektr energetikasi innovatsion transformatsiyasining faol rivojlanayotgan yo'nalishi - "aqlli (aqlli) tarmoq (energetika tizimi)" bilan bog'liq.
Shu munosabat bilan, bugungi kunda o'tkazgichlar kesimlarini tanlash masalalari nafaqat o'z dolzarbligini yo'qotmadi, balki muammolarni shakllantirishning tubdan yangi darajasiga chiqdi. Maqolamizning maqsadi - Supero'tkazuvchilar tasavvurlarini tanlash usullarini ishlab chiqish bo'yicha ma'lumotlarni tizimlashtirish, shuningdek ularning zamonaviy sharoitlarga moslashuvini sifatli tahlil qilish.
40-yillarda XX asr Supero'tkazuvchilar kesimini tanlash SSSRning rejali iqtisodiyoti tomonidan belgilandi. Rangli metallar uchun belgilangan tannarxdan besh baravar oshirib, turli xil tanqislik koeffitsientlarini joriy etish amaliyotga tatbiq etildi. Shu bilan birga, energiya yo'qotishlariga e'tibor bermaslik deyarli qoida edi. Shu sababli, iqtisodiy oqim zichligi jadvalining (ECD) joriy etilishi elektr tarmoqlariga kapital qo'yilmalar va energiya yo'qotishlari o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishda katta yutuq bo'ldi.
Maksimal yukdan foydalanish soatlari soniga qarab alyuminiy va mis o'tkazgichlar, kauchuk, plastmassa va qog'oz izolyatsiyali kabellar uchun iqtisodiy oqim zichligi qiymatlari birinchi marta mamlakatimizda 50-yillarda o'rnatilgan. XX asr Va 50-yillar uchun. Bu usul ilg'or edi: axir, birinchi marta iqtisodiy omillar hisobga olindi. Ammo EPT jadvallari bo'limlarning gradatsiyasini ham, narxlarning o'zgarishini ham hisobga olmaydi, ular faqat maksimal foydalanish soatlarining juda keng diapazonlari uchun berilgan, shuningdek, boshqa bir qator omillarni hisobga olmagan.
Elektr o'rnatish ishlarini bajarishda ko'pincha sim yoki kabelning kesimini aniqlash kerak bo'ladi. Tajribali elektrchi uchun bu vazifa hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi, lekin elektr o'rnatish ishlarini birinchi marta boshlagan kishi uchun bu masala o'lik oxiriga olib kelishi mumkin. Quyida biz kabel va sim mahsulotlarining yadrolarining kesishishini aniqlash usullarini ko'rib chiqamiz va biz kesmani aniqlashning yorqin misollarini keltiramiz. Boshlash uchun, nima uchun kabel yoki simning kesimini aniqlash kerakligiga e'tibor beraylik? Misol uchun, sizda kabel bor, lekin siz uning qaysi kesimini bilmayapsiz va unda tegishli belgilar yo'q. Bunday holda, ushbu kabelning ma'lum bir elektr simi liniyasi uchun yukga mos keladimi yoki yo'qligini qo'shimcha aniqlash uchun ushbu kabelning yadrolarining kesimini aniqlash tavsiya etiladi. Misol uchun, siz simli liniyalardan biri uchun 2,5 kvadrat metr kesimli kabelni o'rnatishingiz kerakligini hisoblab chiqdingiz. mm. Vizual ravishda 2,5 kvadrat metr kesimli kabelga o'xshash kabel mavjud. mm, lekin aslida uning kesimi 1,5 kvadrat metrni tashkil qiladi. mm. Bunday kabelni o'rnatish nimaga olib kelishi mumkin? Birinchidan, bu elektr simi liniyasi yuk oqimining kabel uchun ruxsat etilgan maksimal darajadan oshib ketishi tufayli shikastlanishi mumkin. Hisob-kitoblarga ko'ra, ushbu simi liniyasida nominal yuk 25 A. 1,5 kvadrat metr kesimli kabel uchun. mm, bu yuk qabul qilinishi mumkin emas, chunki u ushbu kabel uchun nominal yuk oqimidan 10-12 A ga oshadi. Xarid qilingan kabelning kesimi e'lon qilinganidan bir oz pastroq bo'lgan holatlar mavjud. Masalan, siz 4 kvadrat metr kesimli kabel sotib oldingiz. mm, lekin aslida uning kesimi 3,5 kvadrat metrni tashkil qiladi. mm. Bunday holda, kabelning yuk hajmi ham kamayadi, bu ham istalmagan va kelajakda salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni, har qanday holatda, sotib olingan kabel va simli mahsulotlarning kesimini aniqlash maqsadga muvofiqdir. Shunday qilib, yadroning tasavvurlar maydonini aniqlash uchun ma'lum bir yadro diametrini bilish kerak. Keyinchalik, aylananing maydonini aniqlash uchun formuladan foydalanib: Skr=p*r2 biz kerakli qiymatni topamiz. Hisob-kitoblarni soddalashtirish uchun formulani o'zgartiramiz. Diametr d radiusdan ikki baravar r, bunga asoslanib, formulani quyidagicha o'zgartiramiz: Scr = (n*d2)/4, bu erda n - doimiy qiymat, uning qiymati 3,14. Keling, hisob-kitoblarning qulayligi uchun formulani yanada o'zgartiraylik. Skr=0,785*d2. Ya'ni, kabel yoki sim yadrosining kesimini aniqlash uchun siz ushbu yadroning diametrini olishingiz, uni kvadratga olishingiz va 0,785 ga ko'paytirishingiz kerak. Keling, yadro diametrini qanday aniqlashni ko'rib chiqaylik. Diametrni aniqlash uchun maxsus o'lchash moslamasi - mikrometr ishlatiladi. Mikrometr simi yadrosi (sim) diametrini yuqori aniqlik bilan o'lchash imkonini beradi.
Diametrni aniqlash uchun maxsus o'lchash moslamasi - mikrometrdan foydalaniladi.Ammo, qoida tariqasida, har bir xonadonda bunday o'lchash moslamasi mavjud emas. Uyda kaliper bo'lmasa nima qilish kerak? Tez-tez o'lchash zarurati bilan duch keladigan elektrchi uchun kaliperni sotib olish tavsiya etiladi. Ammo uy elektr simlarini o'rnatish paytida faqat bir marta o'lchash kerak bo'lgan odam uchun kaliperni sotib olish tavsiya etilmaydi. Kabel yadrosining (sim) diametrini aniqlashning muqobil usuli mavjud. Buning uchun sizga qalam va o'lchagich kerak bo'ladi. Agar siz yadroning kesilgan joyiga o'lchagichni qo'llasangiz, uning yordami bilan diametrni aniq aniqlash mumkin emasligi aniq. Diametrni yuqori aniqlik bilan aniqlash usuli quyidagicha. Diametrini bilishingiz kerak bo'lgan simni olib, uni 30-40 sm uzunlikka olib tashlash kerak.Keyin qalamni (naycha, qalam yoki boshqa shunga o'xshash narsalarni) olib, uning atrofiga tozalangan simni o'rang. . Yara simining burilishlari bir-biriga mahkam yotishi kerak. Agar burilishlar orasidagi bo'shliqlar bo'lsa, natija katta xato bilan bo'ladi.
Kabel yadrosining diametrini aniqlashning muqobil usuli Keyinchalik, biz yarali burilishlar sonini hisoblaymiz va ularning umumiy uzunligini o'lchaymiz. Keling, misol keltiraylik. Siz 21 ta simni o'rab oldingiz, burilishlarning umumiy uzunligi 37 mm. Burilishlarning umumiy uzunligini burilishlar soniga bo'linib, biz sim diametrini olamiz: 37/21 = 1,762 mm. Olingan diametr qiymatini yuqoridagi formulaga almashtiramiz: Scr = 0,785 * 1,7622 va yuzdan biriga yaxlitlash orqali biz ushbu simning yadrosining kesma qismini olamiz - 2,44 kv. mm. Shuni ta'kidlash kerakki, diametr o'lchovlarining aniqligi o'rash burilishlari soniga bog'liq. Qanchalik ko'p burilish bo'lsa, xato shunchalik kichik bo'ladi va shunga mos ravishda natija aniqroq bo'ladi. Agar siz tez-tez kabel va simli mahsulotlarning kesimini aniqlash zarurati bilan duch kelsangiz, u holda hisob-kitoblarni soddalashtirish uchun siz simning kesimini va mos keladigan diametr qiymatlarini ko'rsatadigan maxsus mos
Ikki, uch yoki undan ortiq joylardan yoritishni boshqarish
O'z kvartirasida yoki uyida ta'mirlashni boshlagan har bir kishi, albatta, lampalar o'rnatish kabi muammoni hal qilish bilan duch keladi.
Yoritish uchun RCD - o'rnatish kerakmi yoki yo'qmi?
RCD elektr xavfsizligining muhim elementlaridan biri bo'lib, ma'lum bir favqulodda vaziyatda odamni elektr toki urishidan himoya qilish uchun mo'ljallangan.
Qanday qilib truba qilish va unda kabelni mahkamlash kerak
Yashirin elektr simlarini o'rnatish shovqinli va iflos jarayon bo'lib, ko'pincha devor parchalanishi bilan birga keladi.
Qaysi biri yaxshiroq - LED lampalar yoki energiyani tejaydiganlar? Keling, farqlar va afzalliklarni ko'rib chiqaylik
Yoritish tizimini tanlash jarayonida yorug'lik oqimining sifatini pasaytirmasdan elektr energiyasini tejash dolzarb masalalardan biridir.
Soxta kabel mahsulotlarining 10 ta belgisi
Elektrlashtirish qurilish va ta'mirlashning muhim bosqichidir
Striptizchi. Maqsad, xususiyatlar, turlari va tanlovi
Stripper - bu izolyatsiyani olib tashlash va simlar va kabellarning uchlarini qayta ishlash uchun mo'ljallangan qurilma.
S.N. Efentiev [4] da elektr uzatish liniyalarining texnik va iqtisodiy modellarini ishlab chiqdi, muallif zamonaviy sharoitlarda simlar va kabel o'tkazgichlarining kesishishlarini tanlash usullari uchun asos bo'lib xizmat qilishni taklif qiladi. Xuddi shu joyda, bo'limlarni tanlash uchun, o'zgaruvchan omillarning ko'pini to'playdigan yagona umumlashtirilgan parametr funktsiyasidan foydalangan holda olingan universal nomogrammalardan foydalanish taklif etiladi. Universal nomogramma aniqlash imkonini beradi ma'lum chegaralardan oshmaydigan dastlabki ma'lumotlarning har qanday kombinatsiyasi uchun iqtisodiy oqim zichligi qiymati. S.N. Efentiev zamonaviy sharoitlarda uzoq muddatli PUE-da belgilangan normallashtirilgan EPT qiymatlarini belgilash maqsadga muvofiq emas va zarur emasligiga e'tibor qaratadi.
Shu bilan birga, V.A. tomonidan bildirilgan nuqtai nazar mavjud. Shlaifshtein, L.V. Timashova va V.A. Kosciuszko, Rossiyada qabul qilingan simlar kesimlarini tanlash metodologiyasini saqlab qolish maqsadga muvofiqligi haqida.
Iqtisodiy jihatdan mumkin bo'lgan o'tkazgich kesimlarini tanlashning yondashuvlari va usullarini muhokama qilish hali ham davom etmoqda, ammo yagona pozitsiya ishlab chiqilmagan.
Yangi shart-sharoitlar tarmoqlarga qo‘yiladigan talablarni o‘zgartirdi, ularni tubdan yangilash, iqtisodiy va ekologik talablarga javob beradigan, energiya taqsimotining zamonaviy texnik darajasiga foydalanuvchi ehtiyojlariga mos keladigan yangi avlod tarmoqlarini yaratish zarurati paydo bo‘ldi.
Zamonaviy sharoit va voqelik shuni ko'rsatadiki, elektr uzatish liniyalarini loyihalashda milliy iqtisodiy xarajatlarni kamaytirish mezonlari asosida qabul qilingan qarorlar endi samarali emas, shuning uchun ularga asoslangan usullar va vositalar (umumiy EPT va iqtisodiy oqim intervallari) qayta ko'rib chiqish va takomillashtirish.
|
| |