Har qanday kuchlanishda ishlaydigan elektr jihozlari (sinusoid yoki kvazi-sinusoid)

|
Har qanday kuchlanishda ishlaydigan elektr jihozlari (sinusoid yoki kvazi-sinusoid)
|
bet | 14/19 | Sana | 30.05.2024 | Hajmi | 1,14 Mb. | | #257779 |
Bog'liq Shamol energetikasi Umarov J. - 1Har qanday kuchlanishda ishlaydigan elektr jihozlari (sinusoid yoki kvazi-sinusoid)
Elektr asbob
|
O'rnatilgan quvvat P i , Vt
|
Bir lahzali quvvat sarfi P i , Vt
|
|
|
Ertalab
|
kun
|
Oqshom
|
Kecha
|
televizor
|
300
|
300
|
0
|
300
|
0
|
Video yozuvchisi
|
120
|
0
|
0
|
120
|
0
|
Kompyuter
|
400
|
0
|
0
|
400
|
0
|
DVD player
|
120
|
0
|
0
|
120
|
0
|
Audio pleer
|
100
|
100
|
0
|
100
|
0
|
elektr pechka
|
1500
|
1500
|
0
|
1500
|
0
|
Mikroto'lqinli pech
|
1500
|
1500
|
0
|
0
|
0
|
Faks apparati
|
100
|
100
|
0
|
0
|
100
|
Akkor lampalar
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
Qandil
|
400
|
400
|
0
|
400
|
0
|
Sintezator
|
100
|
0
|
0
|
100
|
0
|
Elektr choynak
|
2000
|
2000
|
0
|
2000
|
0
|
Temir
|
1800
|
0
|
0
|
1800
|
0
|
Kofe qaynatgich
|
300
|
300
|
0
|
300
|
0
|
Mikser
|
200
|
0
|
0
|
200
|
0
|
Toster
|
300
|
300
|
0
|
0
|
0
|
Telefon apparati
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
Signal
|
20
|
0
|
20
|
0
|
0
|
JAMI:
|
10280
|
7520
|
1040
|
8360
|
1120
|
Inverter turini aniqlang va ikkala turni ham ishlatishni hal qiling. Yechim:
Sinusoidal va kvazi-sinusoidal kuchlanishlarni etkazib berish imkoniyatiga mos keladigan qurilmalarni aniqlaymiz va ularni ikkita jadvalga joylashtiramiz.
Har bir inverterning quvvatini hisoblang.
Jadvallardan ko'rinib turibdiki, kvazi-sinusoidal kuchlanish bilan quvvatlanishi mumkin bo'lgan elektr jihozlarining umumiy quvvati sinusoidal kuchlanish bilan ishlaydigan asboblardan ustundir.
6.1-jadvaldan kvazi-sinus to'lqinida ishlaydigan asboblarning kuchi kechqurun cho'qqisida maksimal 8,360 kVtni tashkil qiladi.
6.2-jadvaldan sinus to'lqinida ishlaydigan asboblarning kuchi kechqurun cho'qqisida maksimal 3700 kVtni tashkil qiladi.
6.2-jadval
Elektr jihozlarining quvvati va sinusoidal kuchlanishda ishlaydigan asboblarning bir lahzali quvvat sarfi
elektr asbob
|
O'rnatilgan quvvat P i , Vt
|
Bir lahzali quvvat sarfi P i , Vt
|
|
|
Ertalab
|
kun
|
Oqshom
|
Kecha
|
Idish yuvish mashinasi
|
1500
|
0
|
0
|
1500
|
0
|
Kir yuvish mashinasi
|
500
|
0
|
0
|
500
|
0
|
Chang yutgich
|
1300
|
0
|
0
|
1300
|
0
|
Mikser
|
200
|
0
|
0
|
200
|
0
|
soch quritgich
|
200
|
0
|
0
|
200
|
0
|
JAMI:
|
3700
|
0
|
0
|
3700
|
0
|
Kvazi-sinusoidal invertorning narxi sinusoidalning 30-50% ni tashkil etishini hisobga olsak, kichik quvvat chegarasi bilan ob'ekt ichida ikkita mos keladigan elektr simlarini o'rnatish bilan ikkita turdagi invertorlarni tanlash foydalidir:
Kvazi-sinusoidal inverter - quvvat PI = 9 kVt;
sinusoidal inverter - quvvat PI = 4 kVt;
Eslatma : 9 kVt quvvatga ega "o'zgartirilgan sinus" (kvazsi-sinus) chiqishi bo'lgan invertorlar amalda juda kam uchraydi. 3 kVt quvvatga ega uchta kvazisinus to'lqinli inverterni uchta mustaqil tarmoqqa ulash orqali o'rnatish mumkin.
BATAREYA QUVVATINI HISOBLASH
Topshiriq 7.1 Akkumulyator batareyasining quvvatini hisoblash
Elektr energiyasi ishlab chiqarilgandan so'ng darhol iste'mol qilinishi kerak. Agar shamol turbinasi energiya ishlab chiqarsa, lekin iste'mol bo'lmasa, uni saqlash kerak. Bundan tashqari, qisqa muddatli quvvat cho'qqilarini qoplash uchun minimal iste'mol paytida ortiqcha energiyani saqlaydigan va qisqa vaqt ichida maksimal iste'mol paytida saqlangan energiyani chiqaradigan energiya zaxirasi kerak.
Energiya saqlash qurilmalari keng assortimentni ifodalaydi . Energiyani mexanik qurilmalarda (maholanni aylantirish, og'ir plitalarni ko'tarish), gidravlik tizimlarda (suvni keyinchalik gidravlik turbina orqali in'ektsiya qilish), vodorodni saqlash (elektrolizatorda vodorod hosil qilish, yonilg'i xujayralarida saqlash va keyingi oksidlanish) saqlanishi mumkin. kimyoviy saqlash (kislotali, gidroksidi, nikel-kadmiy, litiy-ion va boshqa batareyalar) va boshqalar.
Elektr energiyasining eng oddiy to'planishiga misol sifatida ushbu muammoda ko'rib chiqiladigan an'anaviy avtomobil akkumulyatori bo'lishi mumkin.
Hisoblash usuli
1.1-topshiriq yechimining ma'lumotlarini hisobga olgan holda, maksimal energiya iste'moli davrlarida ob'ektning quvvat sarfini aniqlang (1.2-jadval). T iste'mol qilish vaqtini aniqlang.
T vaqt davomida har soatda energiya vaqt birligi uchun sarflangan quvvatga teng iste'mol qilinadi:
, Vt (7.1)
5.1-topshiriqdagi Uiste kuchlanishini va Pkech quvvat sarfini hisobga olib, Iiste iste'mol oqimini toping. Ushbu qiymatlar bilan o'zaro bog'langan:
, V. (7.2)
Batareya to'plamining umumiy quvvatini aniqlang:
· A g soat. (7.3)
Biroq, bu iste'molchiga berilishi kerak bo'lgan batareya paketining umumiy quvvati. Tem Yo'q Ozroq, kimyoviy batareya _ Yo'q 50% dan ortiq tushirish tavsiya etiladi. Shuning uchun, CАКB batareyasining haqiqiy sig'imini olish uchun CАКBhaqi batareyasining qiymati ikki baravar oshirilishi kerak:
А*soat ( 7,4 )
Bitta batareyaning sig'imi C i ni aniqlang , shundan kelib chiqib, jami ketma-ket ulangan batareyalarning parallel ulangan kaskadlarining quvvatlarining yig'indisi sifatida ifodalanishi mumkin:
A*soat (7.5 )
C i bozorda mavjud bo'lgan batareyalarning sig'imli diapazoni asosida tanlanadi. Qoida tariqasida, ushbu seriya 50, 55, 60, 65, 70,75, 90, 120, 190, 200, 400 va boshqalar sig'imlari bilan ifodalanadi. Oh. Ishlab chiquvchi eng qulay variantni tanlaydi.
Davr uchun shamol elektr stantsiyasi ushbu batareyalarni kerakli darajada zaryad qila oladimi yoki yo'qligini tekshirish kerak .Ti o'rganish davridan oldingi Ti-1 vaqt oralig'ida shamol turbinasidan qancha energiya olinishi kerakligini aniqlash kerak .
Ushbu ma'lumotlarni olish mumkin:
1.1-topshiriqda berilgan 1.2-jadvaldan oldingi davr Ti-1 davomiyligi .
shamol turbinasining P quvvati 2-ilovaning I.2.1 - I.2.3 jadvallaridan aniqlanishi mumkin.
Ti-1 davrida ShES dan olingan ЕShES-Т energiyasi :
, (7.6)
Olingan qiymatni iste'mol qilingan energiya bilan solishtirish kerak va undan oshishi kerak:
E ShEQ-T ≥ E ShES Vt. (7.7)
O'rganilayotgan ob'ekt uchun batareyalarning qo'llanilishi to'g'risida xulosa chiqaring. Agar qoniqarsiz natija olinsa, tegishli qayta hisob-kitoblarni amalga oshirish kerak. Masalan, shamol turbinalarining quvvatini va/yoki sonini oshirish, energiya sarfini kamaytirish va h.k.
Hisoblash misoli 1
Dastlabki ma'lumotlar :
1.1-topshiriqdan maksimal energiya sarfi. Bitta akkumulyatorning kuchlanishi UAKM = 12V.
Toping:
Iste'molchiga kafolatlangan elektr ta'minotini ta'minlash uchun batareyalar soni .
Yechim:
Ob'ektning eng yuqori energiya sarfini va iste'mol qilish davomiyligini topib, maksimal energiya iste'moli davrlarida ob'ektning quvvat sarfini aniqlaylik .
1.1-topshiriq 1.2-jadvalni o'z ichiga oladi, bu erda energiya iste'moli ertalab, tushdan keyin, kechqurun va tungi soatlarda hisoblanadi. Energiya iste'molining maksimal qiymati kechki soatlarda
Ekech = 16500 Vt·soat.
Iste'mol qilish vaqti taxminan 4 soatni tashkil qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, bunday nisbat ushbu misolda keltirilgan va o'rganilayotgan boshqa ob'ektlarning ish jadvallaridan farq qilishi mumkin. Keyin quvvat sarfi:
Vt
Regulyatorning doimiy kuchlanishini hisobga olgan holda U REG \u003d 48V, 5.1-topshiriqda aniqlangan va quvvat sarfi P HAM , biz (7.2) formuladan I REG iste'mol oqimini topamiz :
A
Batareya paketining umumiy sig'imi (7.3) va (7.4) formulalardan olinishi kerak:
A*soat.
4. Bitta akkumulyator Ci quvvatini (7.5) formuladan topish mumkin. Parallel ulangan kaskadlar soni batareya quvvati qanchalik kichik bo'lsa, uning narxi past bo'lganligi asosida aniqlanadi. Masalan, ketma-ket ulangan 4 ta akkumulyatorning m=4 kaskadlari bo'lsin. Keyin:
A*soat
Shunday qilib, har birining quvvati kamida 172 Ah bo'lgan 16 dona batareyalarni tanlash kerak. Bundan tashqari, ular 4 ta parallel ulangan kaskadda, 4 ta ketma-ket ulangan batareyalar kaskadda ulanadi. Misol uchun, biz 20 Ah bo'lgan 16 ta batareyani tanlaymiz.
Keling, olingan natijani tekshiramiz, ya'ni. Keling , shamol turbinasi o'rtacha shamol tezligida oldingi davr uchun batareyalarni zaryad qila oladimi yoki yo'qligini aniqlaylik.
1.1-masalada keltirilgan 1.2-jadvaldan oldingi, ya'ni davomiyligini topamiz. kun davri Tkun :
Tkun = 10 soat.
2-ilovaning A.2.1-jadvalidan biz quvvatni aniqlaymiz P mgnVEU-3 , shamol elektr stantsiyasi tomonidan 5 m / s shamol tezligida chiqarilgan:
P mgnShEQ-3 = 0,7 kVt.
DEN davrida bitta WEU-3 dan olingan E WEU-DEN energiyasi :
E ShEQ-kun \u003d P mgnShEQ-3 Tkun = 0,7* 10 = 7 kVt soat.
2.1-topshiriqda elektr ta'minoti uchun 3 ta ShEQ-3 birligi tanlangan. Keyin kundalik davrda Tkun davomida ishlab chiqarilgan jami energiya ikki barobarga oshirilishi kerak va 8 kVt soatni tashkil qiladi.
Xulosa:
Muammoning birinchi yechimi: shamol turbinalari sonini 4 donagacha oshirish kerak, shunda energiya ishlab chiqariladi.
E ShEQ-kun \u003d P mgnShEQ-3 Tkun K ShEQ-3 \u003d 0,7*10* 4 \u003d 28 kVt soat.
bu erda KShEQ-3 – shamol turbinalari soni-3
Muammoning ikkinchi yechimi: parametrlarni mos ravishda qayta hisoblash bilan bir yoki ikkala shamol turbinasining nominal quvvatini oshirish kerak.
Muammoning uchinchi yechimi: energiya sarfini kamaytirish kerak. Bu variant eng samarali hisoblanadi, chunki. Yo'llardan biri energiya tejash choralari bo'lishi mumkin - cho'g'lanma lampalarni LED yoritgich bilan almashtirish, issiqlik nasoslari bilan isitish, yorug'likni avtomatik ravishda o'chirish va vaqtincha talab qilinmaydigan xonalarda isitish darajasini pasaytirish uchun mavjudlik sensorlarining mavjudligi. Energiyani tejash chora-tadbirlariga qo'shimcha ravishda, oldingi kun davrida kuchli shamol ehtimoli bor va keyin shamol turbinasidan olingan energiya miqdori ko'proq bo'ladi.
|
| |