-mavzu: Loyiha chizmalari asosida elektr qurilmalarini o‘rnatish

|
-mavzu: Loyiha chizmalari asosida elektr qurilmalarini o‘rnatish
|
bet | 33/72 | Sana | 14.05.2024 | Hajmi | 6,06 Mb. | | #230781 |
Bog'liq Elektr tarmoqlari. texnikum27-mavzu: Loyiha chizmalari asosida elektr qurilmalarini o‘rnatish.
Reja:
1.Maxkamlash detallarini o’rnatish joyini belgilash.
2.Simlarni o’tkazish trassalarini belgilashda talablar.
3.Maxkamlash detallarini o’rnatishda teshish ishlari.
1.Maxkamlash detallarini o’rnatish joyini belgilash.
Белгилаш ишлари трассани тақсимлаш қурилмалари, кириш
симлари, ишга тушириш асбоблари, электр энергиясини қабул қилиш
қурилмаларини жойлашиш ўрнига боғлашдан бошланади, яъни
дастлаб тешик, уя, токча ёки электр жиҳозларини бириктириш учун
керак бўлган жойларни белгилаш амалга оширилади, сўнгра электр
тармоғи трассалари, шифт ва девордан ўтказиш, қутиларни ўрнатиш
ҳамда труба, кабел ва бошқалар учун маҳкамлаш деталларини
ўрнатиш жойлари аниқланади ҳамда белгиланади.
Электр тармоғини белгилаш учун махсус белшгилаш асбоб-
ускуналари қўлланилади. (2.07-расм) очиқ электр тармоғи трассалари
(кабел ётқизиш йўллари) бинонинг ички кўриниши меъморий чизиқларга
нисбатан шундай жойлашиши керакки, улар имкони борича назардан
четта бўлишлари яъни улар ёруғлик нурларига кўндаланг эмас, бўйлама
жойлашишлари ҳамда қарниз ҳамда бошқа қурилиш элементларини
такрорлашлари керак.
Электр тармоғининг бошланиши электр аппаратларини тақсимлаш
қурилмалари ва бошқа жиҳозларни ўрнатиш жойи ҳисобланади. Сўнгра
нолга нисбатан электр тармоғи баландлиги, қурилиш конструкциялари
оралиғидан ўтказиш, тармоқнинг бурилишлари ва тўсиқларни айланиб
ўтиш белгиланади. Белгилаш чизиқларини қўйишда бошқа объектларга
нисбатан сим ва белгиларни жойлаштириш қоидаларига амал қилинади
(ЭҚЎҚ). Трассаларининг бурилиш радиуслари, электр тармоғини
ўтказишда қўлланиладиган сим ва кабелларнинг энг кичик рухсат
этилган эгилиш радиусларидан кам бўлмаслиги керак. Тармоқни
ўтказишда вертикал вазиятдаги симлар трасса ўқига симметрик,
горизанталлар эса нолдан норматив масофада жойлаштирилади.
Горизантал йўналишнинг юқори сими карниз 50 мм, ва шифтдан 100
мм кам бўлмаган масофадан ўтказилади. Йўналишнинг бурилиш
радиуси симларнинг максимал рухсат этилган эгилиш радиусига
биноан қабул қилинади. 42 В дан юқори кучланишли ҳимоя қилинмаган
очиқ электр тармоқлари нормал шароитли биноларда камида 2 м ва
орттирилган хавфли ҳамда ўта хавфли биноларда камида 2,5 м
баландликда жойлаштирилади. 42 В дан кам кучланишли очиқ электр
тармоғи хар қандай бинода 2 м дан кам бўлмаган баландликда
жойлаштирилади. Ҳимояланган симларни ўтказиш баландлиги (қути,
туруба, метал йўғон шлангларда меъёрланмайди).
Тросли электр ўтказгичлар учун анкерли ва оралиқ маҳкамлаш
жойлари, новлардаги электр ўтказгичлар учун ушлаб турувчи
конструкцияларни ўрнатиш жойи ва уларни курилиш конструкцияларига
бириктириш нуқтаси, паласа ва тасмалар бўйича сим, кабелларни
ўтказишда паласа, тасма ва хо козоларни бириктириш жойини
белгилаш амалга оширилаид. Трубали трасаларни белгилашда труба
охири чиқиш жойини электр қурилмаларига аниқ боғлашни бажариш
зарур. Труба проводларни (узатувчи қурилмаларни) ётқизиш учун аниқ
конструкцияларни учун таянч конструкциялар аниқ горизантал ва
вертикал белгилаш чизиқлари бўйича битта теккисликда ўрнатилиши
керак.
Бунинг учун тармоқ трассаси ёки трасса участкасида
бириктиришнинг икта четки деталлари ўрнатилади ва улар ўртасида шнур
(изаляция электр сим) ёки пўлат сим тортилади. Улар бўйича
бириктиришнинг қолган деталлари қўйилади. Вертикал белгилаш шаун
режа бўйича амалга оширилади.
Трасса ва электр жиҳознинг ўрнатиш жойининг жойлашиши
лойиҳанинг ички чизмалари бўйича аниқланади. Бунинг учун пол ёки
шифт сатҳидан берилган белгилар, бир сатҳда жойлашган колонна,
ферма ва бошқа қурилиш электрларидан бўлган масофа ёки
макшейдерлик белгиларидан фойдаланилади.
Вартикал ва горизантал электр ўтказгичлар трассаларини
белгилаш, девор ва шифт туташма чизиқларига паралелликни сақлаган
ҳолда белгилаш шнури (изоляцияли электр сим) ёрдамида малга
оширилади. Таянч конструкциялар ва бириктириш деталларини
ўрнатиш жойлари қуйидаги тартибда кўндаланг чизиқлар билан
белгиланади: аввало қути, электр қурилма, бурилиш ва ўтишларда,
сўнгра улар ўртасидаги оралиқларда. Сим ва кабелларни ўрнатувчи
ҳамда ишлаб турувчи бириктириш деталлари, трасса бўйлаб симметрик
жойлашиши, СНиП бўйича максимал рухсат этилгандан ортмайдиган
бир хил масофаларда бўлиши керак. Ўтишлар ўтказиладиган ккабел ва симлар билан бир чизиқ ва бир текисликда жойлашиши керак.
|
| |