§.Kabel tizimlarini - I-bob. Tarmoq arxitekturasi

|
I-bob. Tarmoq arxitekturasi
|
bet | 26/45 | Sana | 10.02.2024 | Hajmi | 2,49 Mb. | | #154066 |
Bog'liq 1 Mavzu Kompyuter tarmoqlari. Asosiy tushunchalar4.5.§.Kabel tizimlarini o‘rnatish va sinovdan o‘tkazish uchun asboblar
Elektr uzatish liniyasining bir qismi sifatida elektr kabeli past nosozlik ehtimoli, xavfsizligi va ishonchliligi, egiluvchan chiqish liniyasi tufayli keng qo‘llaniladi.
Biroq, bunday nosozlik yuz bergandan so‘ng, parvarishlash qiyin va xavfli, shuning uchun parvarishlash va sinovga alohida e'tibor qaratish lozim.
1. Ishdan oldin tayyorgarlik
Birinchi turdagi ish chiptasini elektr kabelining elektr uzilishi uchun, ikkinchi turdagi ish chiptasini elektr uzilishni talab qilmaydigan ish uchun to‘ldirish kerak.
Ishlamasdan oldin tegishli marshrut haritasi, tartibga solish haritasi va yashirin ishlarning rasmlari batafsil ko‘rib chiqilishi kerak. Kabel nomi va yorlig'i ish chiptasida yozilgan narsalarga mos kelishini tekshirish uchun batafsil tekshirilishi kerak. Ishni xavfsizlik choralari to‘g'ri va ishonchli bo‘lgandan keyingina boshlash mumkin.
Ishda e'tiborga muhtoj bo‘lgan 2 masala
Ta'mirlash kerak bo‘lgan kabel ish paytida tasdiqlanishi kerak.
Xizmat ko‘rsatiladigan kabellarni ikki turga bo‘lish mumkin:
(1) Terminal boshidagi nosozliklar va simi tanasi yuzasida aniq nuqsonli kabellar.
Bunday nosozlik kabeli, nosozlik belgilari aniq, tasdiqlash oson.
(2) Kabel yuzasida nosozlik nuqtalari bo‘lmagan kabellar.
Ushbu turdagi nosoz kabellar uchun ma'lumotlarni tekshirish va kabel nomini tasdiqlash bilan bir qatorda, ularni ishlaydigan boshqa tok kabellaridan ajratib ko‘rsatish uchun identifikatsiya qilish uchun simi identifikatsiya qilish vositasidan foydalanish kerak. Ayniqsa, bitta bo‘limda ko‘plab kabellar mavjud bo‘lganda, parvarish qilishni talab qiladigan kabellarni boshqa elektr kabellaridan qat'iyan ajratib olish juda muhimdir.
Shu bilan birga, bu kabel yorlig'ining noto‘g'ri va nosozlik kabelini osib qo‘yishini samarali ravishda oldini oladi va bu elektr uzatish kabelining uzilishiga olib keladi.
Kabelni arralash ishonchli xavfsizlik choralariga ega bo‘lishi kerak.
Kabelni kesishdan oldin, kabelni kesib olish kerakligini va kabelning elektr yo‘qligini tasdiqlash kerak. Keyinchalik, simi yadrosi faqat yog'och tutqich bilan tuproqli temir tayoq bilan urilganidan keyin (tercihen epoksi tutqich bilan) ishlatilishi mumkin.
Yog'och dastani ushlab turgan kishi izolyatsiya qiluvchi qo‘lqop kiyishi va izolyatsiyalovchi mat ustida turishi kerak. Dazmolning yaxshi topraklanmasını ta'minlash uchun alohida e'tibor berilishi kerak.
Agar ish paytida kabellarni ko‘chirishingiz kerak bo‘lsa, ehtiyot bo‘lishingiz kerak va ish paytida boshqa kabellarga zarar etkazmaslik uchun beparvolik qilmang.
Kabel uchi jarayon talablariga muvofiq o‘rnatilishi kerak, sifatli bo‘lishi kerak, baxtsiz hodisalar yashirin xavf tug'dirmaydi.
Kabel ta'mirlangandan so‘ng, eskirgan va eski o‘rtasidagi chalkashliklarni oldini olish uchun kabelning ikkala uchining fazasini sinchkovlik bilan tekshirish kerak, avval asl faza rang logotipini olib tashlash kerak, so‘ngra to‘g'ri fazali rang logotipini qo‘yish kerak. yangi faza rangi.
Yuqori bosimli sinov paytida e'tiborga muhtoj bo‘lgan masalalar
Kabellarning yuqori kuchlanishli sinovi elektr sanoatida xavfsizlik qoidalariga qat'iy mos kelishi kerak.
Saytda yomon ish sharoitlari bo‘lgan taqdirda ham, xavfsizlik talablarini eng kichik darajada kamaytirish mumkin emas.
Mehnat taqsimoti aniq bo‘lishi kerak, xavfsizlik choralari batafsil tartibga solinishi kerak.
Sinov maydonchasi yopiq blok yoki to‘siq bilan jihozlangan bo‘lishi kerak, osilgan" to‘xtash, yuqori bosim xavfi!"
Ro‘yxatdan o‘ting va hushyor turing.
Xususan, kabelning boshqa uchi ham himoyalangan bo‘lishi kerak va favqulodda holatlarda aloqa ochiq bo‘lishi kerak.
Sinov uskunalari va elektr o‘tkazgichlari xavfsizlik talablariga javob berishi va ish standartlashtirilishi kerak.
Sinov paytida operator izolyatsion gilamchada turishi kerak.
Chiziqni yoki sinov oxirini o‘zgartirganda, avval sinovdan o‘tkaziladigan quvvat manbai va zaryadsizlanishi uzilishi kerak va yuqori voltli uskunaning yuqori voltli qismi qisqa to‘tashgan va topraklanmış bo‘lishi kerak.
HVDC sinovi paytida kabel bir necha marta erga tushirilishi va kabel bilan aloqa qilishdan oldin har bir uchastkaning oxirida yoki sinov oxirida erga qisqa to‘tashgan bo‘lishi kerak.
E'tiborga muhtoj bo‘lgan yana 4 masala
Kabel qudug'i yoki simi xandaq qopqog'i ochilganda yo‘l-transport hodisalarini oldini olish uchun ehtiyot choralarini ko‘rish kerak.
Quduq atrofi panjara bilan o‘ralgan, ogohlantiruvchi belgilar bilan belgilangan va transport vositalarining adashib ketishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun to‘siqlar qo‘yilishi kerak.
Kabel qudug'i piyodalar yoki transport vositalarining quduqqa tushishini oldini olish uchun tunda yoritilishi kerak.
Kabel qudug'iga kirishdan oldin quduqdagi loyqa gazni olib tashlash kerak.
Quduqdagi xodimlar himoya dubulg'asini kiyishlari va yong'inni oldini olish, suv o‘tkazmasligi va balandlikdan tushayotgan narsalarning oldini olish kabi choralarni ko‘rishlari kerak. Quduq boshini maxsus xodimlar qo‘riqlashi kerak.
|
| |