Kukunli
    
10 gacha - 1-mavzu Izolyatsion shtangalarning tuzilishi va ishlash prinsipi. Yerda uzilib yotgan...

|
1-mavzu Izolyatsion shtangalarning tuzilishi va ishlash prinsipi. Yerda uzilib yotgan simga tegib ketish havfini baholash
|
bet | 29/37 | Sana | 20.09.2024 | Hajmi | 3,15 Mb. | | #271814 |
Bog'liq ЭХ амалийKukunli
10 gacha
|
SO2-o‘t o‘chirgichlari
|
Elektr jihozlaridan kuchlanish olib tashlangan taqdirda suvdan foydalanishga ruxsat beriladi. Suv oqimi maxsus stvollr yordamida sepiladi. Yong‘inni o‘chiruvchilar doimiy ravishda tavsiya etilgan masofani saqlagan hamda , dielektrik etiklari va qo‘lqoplarini kiygan holda yong‘inni o‘chirishni amalga oshirishlari kerak bo‘ladi. (bu elektr jihozining nominal kuchlanishiga bog‘liq). Qanday bo‘lmasin, olovni o‘chirish moslamasi ko‘krak qafasidan (mtvol, karnay) elektr qurilmasining qismlarigacha bo‘lgan masofa kamida 1 m bo‘lishi kerak.
O‘t o‘chiruvchilarning professional harakatlari
Afsuski, yong‘in tarqalishini to‘xtatish birlamchi o‘t o‘chirish vositalari yordamida amalga oshirilishi kam uchraydi. Bunday hollarda professional o‘t o‘chiruvchilar u bilan kurashga kirishadilar. Yong‘inlarning eng ko‘p soni elektr inshootlarining o‘z vaqtida tarmoqdan uzilmaganligi va boshqa uskunalarning kuchlanish ostida joylashganligi sababli rivojlanadi. Yong‘in tarqalishining oldini olish uchun suv pardalari ishlatiladi. Yonayotgan ob’ekt yaqinida joylashgan uskunalar va metall konstruktsiyalar suv bilan sovutiladi (kuchlanishni tarmoqdan uzilganidan keyin).
Ta’kidlash joizki, Favqulodda vaziyatlar vazirligining yong‘in bo‘linmalari, idoraviy yong‘in brigadasi va elektr qurilmalariga xizmat ko‘rsatuvchi ishchi-xodimlarga elektr jihozlari bilan mustaqil ravishda o‘chirish va boshqa operatsiyalarni bajarish taqiqlanadi. Qanday bo‘lmasin, transformatorni o‘chirishda birinchi navbatda uni yuqori va past kuchlanishli tomonlardagi tarmoqdan uzish, qoldiq kuchlanishni olib tashlash va yerga ulashdir.
Yog‘ mahsulotlari yonishining o‘ziga xos xususiyatlari
Odatda, transformatordan va elektron jihozlardandan yog‘ to‘kilishi yong‘in va portlash shaklida sodir bo‘ladi - bu o‘t o‘chiruvchilar tomonidan hisobga olinishi kerak. Yog‘ transformatorning tomiga to‘kilishi natijasida yonish jarayoni yuz bersa , uni suv purkagich, havo-mexanik ko‘pik yoki kukun aralashmalari bilan bartaraf etish kerak. Agar pastki qismdagi transformator korpusi shikastlangan bo‘lsa va uning ostida yonish sodir bo‘lsa, u holda o‘chirish uchun ko‘pik ishlatiladi.Yopiq kameralaridagi transformatorlarning yong‘inlari xuddi shu tarzda o‘chiriladi, ammo bundan tashqari,yopiq kamera hajmini ko‘pik, bug yoki inert gaz bilan to‘ldirish mumkin. Bunday holda, hujayralar ochilmaydi va o‘t o‘chiruvchi vosita ilgari ochilgan shamollatish panjara orqali kiritiladi. Ba’zi hollarda transformatorlarning yong‘inlarini suv bilan o‘chirish, yong‘inga qarshi suv ta’minoti tizimini qurish mumkin emasligi yoki katta xarajatlar tufayli olib tashlanadi. Keyin quruq kukunli vositalar eng samarali hisoblanadi.
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
1-mavzu Izolyatsion shtangalarning tuzilishi va ishlash prinsipi. Yerda uzilib yotgan simga tegib ketish havfini baholash
|