NAZORAT SAVOLLARI - O‘zbеkiston rеspublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi I. U. Raxmonov X. A. Sattorov M. V. Meliqo

NAZORAT SAVOLLARI:
1.
Hisobga olish siyosati prinsiplarini belgilash?
2.
Hisobga olish siyosati tamoyillari?
3. Ulgurji yoki chakana bozorining buxgalteriya siyosati?
4.
Sanoat korxonalarining energiya ta’minotida energiya tashuvchilarni
hisobga olish tizimlarini tahlil qilish?
5.
Yagona ENHAT tizimini yaratishning afzalliklari?
6.
"Energiya" texnik vositalar majmuasi
7. "ISTOK" ishlab chiqarish ENHAT si
8. "ISTOK-TM" konvertori qanday chiqish signallariga ega?
9. "ISTOK-R" regulyatori nimalarni ta’minlaydi?
117
6-BOB. SANOAT KORXONALARI ENERGIYA MANBALARINI
BOSHQARISH VA HISOBGA OLISH UCHUN
AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMLARNI QURISH
6.1. "Energiya +" texnik vositalar majmuasi asosida mashinasozlik
korxonasining ENHAT si
Korxonaning elektr energiyasini hisobga olishning avtomatlashtirilgan
tizimi texnika ob’ektlari majmuasiga asoslangan ("ENERGOKONTROL C"
CT tuzilmasi) energia +, 21001-01 raqamli o‘lchov asboblari davlat reestriga
kiritilgan.
"Energia" KTS tarkibiga quyidagilar kiradi:
1) Ikki maxsus CHr (murakkab) va SVK3 SVK4 (+ korxona uchun issiq
kutish kuch hisobini) hisoblash "Wave" GLP ustida ajratish. SVK3, SVK4
yarim dupleks aloqa (PDS) bilan 32-kanal kiritish kengashlari va kartalari
bilan jihozlangan CMM AT PC / asosida kompyuterlar iborat. SVK3 va
SVK4 asosiy dasturiy ta’minot (BPO) CCC belgilangan to‘g‘risida "Energy
+" doimiy PDS. Radial tarmoq CCC "Energiya +" bilan 32-kanal lavha va
BPO CCC "Radial energiya + Network" yugurib taxtasidan chopib ustiga
mo‘ljallangan va texnik hisob iste’mol quvvati - elektr 37 kanallar. SVK 4
tijorat hisobga - bo‘sh kompyutera.SVK 3 taqdirda doimiy faoliyat CCC
"Energy +" bilan yo‘qolgan ma’lumotlarni qayta tiklash.
2) ma’lumotlar yig‘ish qurilmalari (bag‘ishlangan ikki-sim aloqa liniyalari
orqali amalga aqlli metr elektr energiya, shuningdek DRC SVK1 black,
SVK2 bilan trafo PS "to‘lqin" va MS 101. Birlashish joylashgan DRC)
e443M2 (Evro). DRC e443M2 (Evro) taqdim etadi:
- elektron elektr metr impuls signallari olish;
- qabul qilingan ma’lumotlarning dastlabki ishlashi;
118
- YAqinroq 03/05/30 - mos ravishda 3, 30 kun, bir chuqur daqiqa vaqti;
- qayta ishlangan ma’lumotlarning har 15 soniyada uzatilishi. ikki simli
simpleks liniyada;
- so‘rov bo‘yicha ikki-sim yarim dupleks aloqa liniyasi (PDS) uchun qayta
ma’lumotlar uzatish.
SVKZ quyidagilarni ta’minlaydi:
- Kongo Demokratik kelgan muloqot ma’lumotlar ikki-sim liniyalarida qabul
qilish;
- kompyuter ma’lumotlarni qayta ishlash va oson-to-operator (jadval, ro‘yxat,
grafika) shaklida o‘z Taqdimotlar;
- axborot ASKP formatini aylantirish;
- e-mail orqali OP "Energosbyt" kirib natijasida ASKP fayl uzatish;
- kanallar va guruhlar haqida ma’lumotlar modem orqali hisob va dial-up
uning tashabbusi bilan OP "Energosbyt" ham "Inter-mashina muloqot"
yordamida telefon liniyalari.
SVK4 quyidagilarni taqdim etadi:
- NVKZ (issiq zaxira) ning takrorlanishi;
- soliqlar tijorat va texnik axborot ikki-sim liniyalarida qabul qilish;
- korxona LAN va "Inter-mashina kommunikatsiya" dasturi yordamida dial-
up ichki telefon liniyasi to‘g‘risidagi CCC ma’lumot "Energy +"
foydalanuvchilar uzatish.
JMC tashkilot o‘lchash ishlashini nazorat hujjatlar Kompaniya va
uchinchi shaxslar, shuningdek CHr va CHr 3 4 tarkibiy birliklar
predpriyatiya.Svyaz SC5 sifatida iste’mol quvvati tashkil hisobot uchun CHr
119
3, 4 Kompyuter 5 obespechivaetpriem operatsion va hisobot axborot korxona
LAN ham amalga oshiriladi va "Inter-mashina muloqot" yordamida modem
Amr bir peshtaxta sifatida CCC "Energy +» dasturiy kiritilgan -. 2002 eC
puls chiqishi bilan aqlli elektron metr foydalanadi m-4TA PN, PN-sin a, PN-
4-1, 3-PN, PN-4-F Frunze ishlab chiqarish zavodi.
CRS spesifikasiyalari:
1. Buxgalteriya kanallari soni - 512;
2. tele-signalizatsiya kanallari soni - 512;
3. Hisob-kitob guruhlarining soni 256 tani tashkil qiladi;
4. ulangan USD-32 soni;
5. Amaldagi foydalanish shartlarida kun davomida JMK ma’lumotlarini
to‘plashdagi nisbiy xatoning ruxsat etilgan qiymatining chegarasi ± 0,1%;
6. CWS taymer tomonidan ishlab chiqarilgan joriy vaqtning ruxsat etilgan
mutlaq xato chegarasi, amalda ish sharoitida kun davomida ± 10 s;
7. DCD va SVK uchun kuchlanish manbai - 220 ± 22 V (50 ± 1 Hz);
8. Energiya sarfi: ma’lumotlarni yig‘ish uchun asbob, 40 VA dan ortiq
bo‘lmagan; SVK, 500 VA dan ortiq bo‘lmagan;
9. Foydalanish shartlari va ishlatish muddati: atrof-muhit harorati -10 ° S dan
+ 40 ° C gacha, SVK uchun +10 dan + 35 ° S gacha; havoning nisbiy namligi
DRC uchun harorat 30 ° S darajasida 90%, SVK uchun 30 ° S haroratda 75%
gacha; o‘rtacha xizmat muddati - 10 yil.
CRS - 80386/80387 dan PentiumIII, Hays mos modemiga ega bo‘lgan
IBM protsessorli kompyuter. "Energia" CTS bazaviy dasturi MSDOS6.22
tizimida ishlashga mo‘ljallangan. WINDOWS95 / 98 ostidagi DOS pastki
120
qismida ishlashga ruxsat berilgan, rasmda ENHAT Korporatsiyasining
strukturaviy diagrammasi ko‘rsatilgan.
6.1.1-rasm. Mashinasozlik korxonasining strukturaviy diagrammasi.
Energiya hisoblash organlarining qisqa ta’rifi.
1. Gaz ta’minot tizimi.
Mashinasozlik zavodi taqdim tabiiy gaz tijorat hisobi uchun 2 quvurlari
(yozgi va qishki) ustida joylashgan bir burchak yo‘l tanlash bosimi pasayishi
bilan ikki asosiy qurilma (Suv) bor.
Ikki termoq bosim Sensor taqdim etiladi SU yozgi quvuri uchun
o‘lchov turlarini kengaytirish. Tizimda bir sensordan ikkinchisiga o‘tish
avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Suv qish quvuri bir termoq bosim sensori
o‘rnatilgan. Tabiiy gaz oqimi o‘lchash parametrlarini AP, F, ti normokubah
amalga oshiriladi.
121
2. Havo ta’minoti tizimi.
Mashinasozlik zavodi taqdim siqilgan havo tijorat hisobi uchun SU
burchak usuli tanlash bosim tushunib ishlatiladi. siqilgan havo oqimini
o‘lchash parametrlarini AP, F, ti normokubah amalga oshiriladi.
3. Suv ta’minoti tizimi (tijorat hisob-kitobi).
Mashinasozlik zavodi bilan korxona to‘g‘risida ichimlik va texnik
voda.Hozyaystvenno-ichimlik suv kiradi: ikki quvurlari orqali kompaniya
etkazib ichimlik suvi - Kirish № 2. iste’mol hissa 1-sonli UFM-001
o‘rnatilgan metr oqib osuschestvlyaetsyaultrazvukovymi ichimlik suvi oqimi
o‘lchash har bir quvur liniyasi 0-255 m3 / s o‘lchov oralig‘ida.
Biznes faqat bitta trubka kerak, ammo quvuri biri tizimini o‘chirishda etarli
emas. Bosimni nazorat qilish uchun bosim sensori o‘rnatilgan.
Sanoat suv: zavodiga jarayoni suv 2 kiritish uchun mashina zavodi
keladi. № 1 (tugun № 8) boshqariladi, № 2 (tugun № 14) kiritish. peshtaxta
kiritishda jarayoni suv oqimi o‘lchash 0-150 m3 / soat oralig‘ida Rid switch
chiqish zarba № 1-BMX Debimetre 100 amalga oshiriladi. kiritish № 2
jarayoni suv oqimi o‘lchash 0-140 m3 / soat o‘lchov oralig‘i bilan qarshi
oqimi metr CLD-005 bo‘ladi.
4. Issiqlik ta’minoti tizimi.
Ayni paytda, quyidagi hisob bo‘linmalari sotilgan isitish tizimi o‘lchash
biznes (W):
UU № 3 "Korxonani issiqlik bilan isitish"
Korxona + turar-joy majmuasi isitish tizimidan iste’mol qilinadigan
issiqlik miqdori hisobga olinadi. isitish tizimi yopiq boshlab, deb UFM-001
oqim trubkasi va Qaytish quvur qarshi oqimi metr TRM-001 yilda o‘rnatilgan
122
oldinga va orqaga kuzatish truboprovodah. Dlya favqulodda o‘rnatilgan
harorat sensorlar o‘rnatilgan issiqlik oqimi metr uchun hisob uchun
ishlatiladi.
UU № 4 "Korxonaning ikkinchi darajali isitish tizimini isitish"
Korxonaning 11-bosqichidagi isitish tizimidan iste’mol qilinadigan
issiqlik miqdori hisobga olinadi. Tizim yopiq ekan, issiqlik counter-UFM-
oqimi metr 001 uchun hisob uchun ishlatiladi, oqim trubkasi o‘rnatilgan va
harorat Sensor oldinga va qaytib quvurlar o‘rnatilgan. Qaytish quvur
o‘rnatilgan Counter-oqim metr UFM-001, II-chi isitish bosqichi
kompaniyalar favqulodda vaziyatlarni monitoring qilish uchun mo‘ljallangan.
UU №5 "Korxonaning turar-joy maydonlarini isitish uchun isitish"
Kompaniyaning turar-joylari isitish tizimidan iste’mol qilinadigan
issiqlik miqdori hisobga olinadi. zhilposelok bundan keyin, shahar
boshqaruvini muvozanat yuritiladi yildan UFM-001 foydalanish issiqlik
oqimi metr oldinga va qaytib quvurlar o‘rnatilgan va harorat Sensor oldinga
ham o‘rnatilgan va quvurlarni qaytib uchun hisob. Yuqoridagilardan farqli
o‘laroq, favqulodda vaziyatlar turar-joy isitish tizimida kuzatiladi.
UU№16 "Node Biznes Ro‘yxatga makeup suv qozon isitish va zhilposolka
zd.38"
Umumiy issiqlik ta’minoti tizimida favqulodda vaziyatni yanada
aniqroq tekshirish uchun mo‘ljallangan. 0-50 m3 / soat o‘lchov oralig‘i bilan
zaryadlash foydalanish counter-UFM-001 metr hisob.
Issiq suv ta’minoti.
Hozirgi kunda ENHAT korxonalarida quyosh energiyasi tizimi
bo‘yicha quyidagi hisoblash organlari joriy etilgan:
123
UU №1 "Korxonani issiq suv bilan ta’minlash"
Bu korxona zhilposolkom bilan birgalikda iste’mol issiq suv uchun
issiqlik va issiq suv uchun hisob uchun mo‘ljallangan. oldinga o‘rnatilgan
counter-oqimi oldinga va qaytib quvurlar o‘rnatilgan UFM-001 va harorat
sensori yordamida issiq suv va issiqlik, suv iste’molini o‘lchash va quvurlar
qaytib, shuningdek, quvur sovuq manbai uchun.
UU № 2 "Korxonaning issiqlik ta’minoti issiq suv ta’minoti"
Issiq suv ta’minoti uchun issiq suv va issiq suvni hisoblash uchun
mo‘ljallangan. UFM-001 oqim o‘lchagichlari va harorat sensori to‘g‘ridan-
to‘g‘ri va qaytariladigan quvurlarga o‘rnatiladi. "Sovuq manba" quvur
liniyasi UU No. 2 dan juda uzoq bo‘lgani uchun issiq suvdan turar-joygacha
bo‘lgan issiqlik quyidagi formula bo‘yicha SVK1 kompyuterida hisoblanadi:
𝑄
𝑝𝑟
− 𝑄
𝑜𝑏𝑟
− (𝐺
𝑝𝑟
− 𝐺
𝑜𝑏𝑟
) × 𝐻
𝑥𝑖
bu yerda, sovuq manba h ning entalpi 1-SVK1 tugun nusxasi № 1 dagi suv
oqimini hisoblash uchun dasturning hisoblangan qadriyatlarida joylashgan.
UU№15 "Olovli xonada issiq suvni ishlatish uchun o‘t o‘chirish va xo‘jalik
suvini hisobga olish birligi". 38.
Issiq suvni saqlash idoralariga kiradigan suvni yanada aniqroq hisoblash
uchun mo‘ljallangan. UFM-005 oqim tezligini o‘lchash uchun 0,140 m / s
o‘lchash oralig‘ida ishlatiladi.
|