Elektr energiya isroflari (yoqotishlar) va ularni hisoblash usullari Avtomatlashtirish tizimlarining energiya tejamkorlik asoslari

|
Elektr energiya isroflari (yoqotishlar) va ularni hisoblash usullari Avtomatlashtirish tizimlarining energiya tejamkorlik asoslari
|
Sana | 29.01.2024 | Hajmi | 1,26 Mb. | | #147856 |
Bog'liq 4maruza Avtomatlashtirish tizimlarining energiya tejamkorlik asoslari
4-maruza:
Elektr yo'qotishlari - bu elektr tarmog'iga kirgan elektr energiyasi va ushbu elektr tarmog'idan chiqarilgan elektr energiyasi o'rtasidagi farq Energiyani uzoq masofalarga uzatish juda murakkab muammodir. Ishlab chiqarilgan energiyaning taxminan 20% uzatish paytida yo'qoladi.
Elektr energiyasini uzatish va taqsimlash sxemasi.
1 - issiqlik elektr stantsiyasi;
2 - kuchlanishni oshiradigan transformator podstansiyasi;
3 - yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalarining ustunlari;
4 - kuchlanishni kamaytiradigan transformator podstansiyasi;
5 - magistral tarmoq;
6 - pasaytiruvchi transformator.
Tarmoq turi
|
Energiya yoqotishlar
|
umumiy hajmdagi ulush
|
330 - 500 kV
|
25% gacha
|
11%
|
220 kV
|
27% gacha
|
15%
|
35 - 110 kV
|
43% gacha
|
36%
|
6 - 20 kV
|
34% gacha
|
26%
|
0,4 kV
|
30% gacha
|
7%
|
Salt ishlashdagi yo’qotish
|
|
25%
| Elektr tarmoqlarining Elektr tarmoqlarining klassifikatsiyasi: - Tok turiga qarab: - O’zgaruvchan tok havo liniyasi - .O’zgarmas tok havo liniyasi
2. Maqsad bo'yicha : - Ultra uzoq masofa;
- Magistral;
- Tarqatish.
. Havo uzatish tarmoqlaridagi yoqotishlarning sabablari 1. Elektr uzatishdagi yuqori qarshiliklar; 2. Reaktiv quvvat; - 2. Reaktiv quvvat;
Sig’im yuklama 3. Elektr o'g'irlash. Yo'qotishlar bilan kurashish usuli : 1. Nol simidagi qarshiliklarni kamaytirish; 2.Qarshiliklarni kamaytrish; 3. Ishlatilgan tarmoqni yangisiga almashtirish; 4. Uyga kirish joyida stabilizatorni 4. Uyga kirish joyida stabilizatorni o'rnatish; 6. Elektr liniyasi ustuniga o'lchash moslamasini o'rnatish Energiya yo'qotishlarining oqibati -----------energiya kompaniyalari uchun yo'qotish va iste'molchilar uchun tariflarning oshishi hisoblanadi. Ular bilan kurashish kerak. Energiya yo'qotishlarining oqibati -----------energiya kompaniyalari uchun yo'qotish va iste'molchilar uchun tariflarning oshishi hisoblanadi. Ular bilan kurashish kerak. Ijobiy natijaga erishish uchun vaziyatni doimiy monitoring qilish, ta’mirlash ishlarini texnik reglamentlarga muvofiq olib borish, uskunalarni modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish, elektr energiyasini hisobga olish tizimini takomillashtirish, elektr energiyasi bilan ta’minlashni yaxshilash kabi kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Elementlar bo’yicha hisoblash usuli: - где k – tarmoq elementi soni
- Iij -yuklama boyicha
- i –elemntning qarshiligi
- Vaqt momenti j
- Δt - elementlarning joriy yuklarini qayd qiluvchi so'rov sensorlarining chastotasi
Turli xil tarmoqlar uchun elektr
yo'qotishlarni hisoblash usullari
Xarakterli rejim usullari : - Где
- ΔР i - i-chi rejimda tarmoqdagi yuklama quvvati yo'qotishlarini
- davomiylig t i soat
- n – rejimlar soni
- m - xarakterli kunlar soni, ularning har biri uchun ma'lum yuk jadvallari bo'yicha hisoblangan elektr yo'qotishlari
- tarmoq tugunlarida, miqdori ΔW н c i;
- Дэк i - i-chi xarakteristikaning yilidagi ekvivalent davomiylik
Eng katta yo'qotish soatlari sonini aniqlash usullari τ, испоьзуют формулу: - где ΔР max - maksimal yuklanishdagi quvvat yoqtishi
O’rtacha yuklama usuli: - где ΔР с p – tarmoqning tugunlaridagi ortacha yuklama yo’qotishi
- (yoki umuman tarmoq) vaqt Т ;
- k ф - quvvat yoki tokning grafik koffitsiyenti
Etiboringiz uchun raxmat! - Тиняков Н.А., Степанчук К.Ф. Техника высоких напряжений. Минск, Изд-во «Вышейшая школа», 1971.-322 с.
- Сибикин Ю.Д.,Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учеб. для нач. проф. образования.-М.; ПрофОбрИздат, 2001. – 432 с.
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
Elektr energiya isroflari (yoqotishlar) va ularni hisoblash usullari Avtomatlashtirish tizimlarining energiya tejamkorlik asoslari
|