Barcha manbalar tomonidan bir vaqtning o'zida elektr energiyasini iste'mol qilish bilan transformatorning taxminiy quvvati, kVt quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi

|
Barcha manbalar tomonidan bir vaqtning o'zida elektr energiyasini iste'mol qilish bilan transformatorning taxminiy quvvati, kVt quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi
|
bet | 4/4 | Sana | 10.12.2023 | Hajmi | 279,51 Kb. | | #114992 |
Bog'liq 4 Qurilish maydonini vaqtinchalik elektr energyasi bilan taminlash loyihalash masalalarini o\'rganishBarcha manbalar tomonidan bir vaqtning o'zida elektr energiyasini iste'mol qilish bilan transformatorning taxminiy quvvati, kVt quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi: - Barcha manbalar tomonidan bir vaqtning o'zida elektr energiyasini iste'mol qilish bilan transformatorning taxminiy quvvati, kVt quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:
- P \u003d 1.1 * (S ((Rc * K1) / Cosj) + S ((Rt * K2) / Cosj) + S (Rov * K3) + S (Ron * K3))
- 1.1 - tarmoqdagi quvvat yo'qotishlarini hisobga olgan koeffitsient Rs - mashinaning quvvat quvvati, o'rnatish Rt - texnologik ehtiyojlar uchun zarur quvvat Pov - ichki yoritish uchun zarur quvvat Ron - tashqi yoritish uchun zarur bo'lgan quvvat K1, K2, KZ, K4 - iste'molchilar soniga qarab talab omillari cos f - quvvat omili, iste'molchilarning tabiati, soni va quvvat energiyasi bilan yuklanishiga bog'liq.
Transformatorning umumiy quvvati:
P \u003d 1.1 (186.115 + 19.5 + 2.89 + 3.3157) \u003d 233.003 kV * A
Biz transformator turini tanlaymiz: inventar (PTIP).
Qurilish maydonchasining elektr ta'minoti sxemasi quyidagicha bo'lishi kerak: - Qurilish maydonchasining elektr ta'minoti sxemasi quyidagicha bo'lishi kerak:
- ishonchli;
- xavfsiz;
- qulay, yukni yoqish va o'chirish uchun operatsion kommutatsiya nuqtai nazaridan;
- moslashuvchan, portativ oziq-ovqat punktlarining konfiguratsiyasini tezda o'zgartirish nuqtai nazaridan, qurilish mexanizmlarining harakatiga rioya qilish.
- barcha vaqtinchalik tuzilmalar kabi arzon.
Qurilish maydonchasi elektr ta'minoti sxemasi nimadan iborat va u qanday ishlatiladi? - Qurilish maydonchasi elektr ta'minoti sxemasi nimadan iborat va u qanday ishlatiladi?
- kabel yoki havo elektr uzatish liniyalari. Elektr manbasining joylashuvi va masofasidan, energiya ta'minoti tashkilotining texnik shartlaridan, variantlarni texnik-iqtisodiy taqqoslashdan tanlangan;
- joyidagi transformator podstansiyalari. Miqdori va quvvati loyihaga muvofiq tanlanadi. Odatda, to'liq tashqi transformator podstansiyalari (KTPN) ishlatiladi;
- statsionar va mobil oziq-ovqat stantsiyalari. Statsionar quvvat punktlari sifatida maxsus vaqtinchalik elektr ta'minoti panellaridan va portativ sifatida qurilish mexanizatsiyalash panellaridan foydalanish tavsiya etiladi;
- Saytdagi kabel tarmog'i kutilgan yuklar va xavfsiz kabel sxemasi asosida tanlanadi. Statsionar kommutatorlar uchun plastik yoki qog'oz moyli izolyatsiyali kabellar, vaqtinchalik kommutatorlar uchun moslashuvchan kabellar qo'llaniladi.
Vaqtinchalik elektr ta'minoti panellari binolar va binolarni rekonstruksiya qilish, ta'mirlash va qurishda qurilish maydonchalarida 220/380V elektr energiyasini qabul qilish, hisobga olish va taqsimlash uchun mo'ljallangan.
Qayta tiklanadigan ob'ekt yoki qurilish maydonchasi uchun vaqtincha elektr ta'minoti loyihasini ishlab chiqish qiymati quyidagilarga bog'liq:
- Hududning maydoni, uning joylashuvi.
- Bajarilgan ishning tabiati.
- Elektr aloqalari.
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
Barcha manbalar tomonidan bir vaqtning o'zida elektr energiyasini iste'mol qilish bilan transformatorning taxminiy quvvati, kVt quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi
|