Magistral gaz quvurlarining kompressor stantsiyasi

Translated from Russian to Uzbek - www.onlinedoctranslator.com
Magistral gaz quvurlarining kompressor stantsiyasi
Kompressor stantsiyasiuni ishlab chiqarish, tashish va saqlash jarayonida gazni siqish bosimini oshirish uchun tuzilmalar va uskunalar majmuasi.
CS texnologik oqim diagrammasi gazni tozalash moslamalari, kompressor sexlari va gaz havosini sovutish moslamalaridan iborat. Kompressor stantsiyasining uskunasining ishlashi o'chirish va boshqarish klapanlari, yog 'tizimi va ishga tushirishga tayyorgarlik bo'linmalari bo'lgan texnologik quvurlar bilan ta'minlanadi. yoqilg'i va impulsli gaz, elektr ta'minoti tizimi va boshqalar.
Bajarilgan ish turiga ko'ra magistral gaz quvurlarining kuchaytirgich (bosh) kompressor stantsiyalari va chiziqli kompressor stantsiyalari ajralib turadi. Er osti gaz omborlari uchun CS, gazni rezervuarga qayta quyish uchun quyish CS.
Booster (bosh) CSishlab chiqarilgan gaz bosimini gaz quvurining 5.4.5-7.45 MPa dizayn bosimiga oshirish uchun mo'ljallangan. Ularning rivojlanishi ishlab chiqarilgan gaz bosimining pasayishi bilan 2-3 ta ketma-ket ishlaydigan kompressor sexlarini bosqichma-bosqich ishga tushirish orqali amalga oshiriladi. Bosimning umumiy darajasi 10 martagacha. tsex quvvati 90-96 MVt, unumdorligi 90 mln m^/sutkagacha.
Chiziqli KSoldingi uchastkada gaz bosimi yo'qotishlarini qoplash uchun gaz quvurining har 90-150 km ga o'rnatiladi. Ular ishlaydigan gaz quvurlari liniyalari soniga mos keladigan parallel ravishda ishlaydigan bir qator kompressor sexlaridan iborat. Kompressor tsexida bosimning ortish darajasi 1,3-1,7, chiqish bosimi 7,45-8,3 MPa gacha, quvvati 90-80 MVt, unumdorligi 96 mln m3/sutkagacha.
CS er osti gaz omborlariyozda omborga gaz quyish, qishda esa kompressor chiqarishni ta'minlash. Ular butun gaz uzatish tizimining bir xil mavsumiy yuklanishini ta'minlaydi. Ish bir qator kompressor do'konlari tomonidan ta'minlanadi, lekin parallel ketma-ket siqish sxemasidan foydalaniladi. Maks. inyeksiya bosimi 15-20 MPa gacha, bosimni oshirish koeffitsienti 3 4 gacha, quvvati 180-200 MVt gacha, unumdorligi 50-60 million m3 / kun.
Injection kompressor stantsiyalari gaz kondensati konlarini o'zlashtirish jarayonida quritilgan gazni qayta quyish uchun mo'ljallangan. U rezervuar bosimini rezervuardagi kondensatning qaytarilmas yog'ingarchilikni oldini oladigan darajada ushlab turadi, bu uning gaz fazasida eng to'liq tiklanishini ta'minlaydi. Inyeksiya bosimi 35-50 MPa, bosimni oshirish koeffitsienti 5-10, quvvat 100 MVt gacha, unumdorligi 20 million m3 / kungacha.
Kompressor stantsiyalari majmuasiga quyidagi ob'ektlar, tizimlar va inshootlar kiritilishi mumkin: bir yoki bir nechta agregatlar. kompressor do'konlari; gaz quvurlari bo'shlig'ini mexanik va suyuq aralashmalarni yig'ish, olib tashlash va zararsizlantirish tizimi bilan tozalash uchun o'rnatish; ishlab chiqarish ob'ektlarini elektr ta'minoti tizimlari. va yong'inga qarshi suv ta'minoti, issiqlik ta'minoti, kanalizatsiya va tozalash inshootlari, chaqmoqlardan himoya qilish va elektrokimyoviy himoya qilish, aloqa, avtomatik boshqaruv va telemexanika; ma'muriy va kommunal binolar; materiallar, reagentlar va jihozlarni saqlash uchun omborlar; chiziqli qismlar konstruksiyalari va kompressor stantsiyalariga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash uchun asbob-uskunalar va qurilmalar: yordamchi inshootlar.
CS ning sxematik diagrammasi rasmda ko'rsatilgan. 1 Magistral gaz quvurining chiziqli qismi va kompressor stantsiyasining o'zaro ta'siri gaz quvurining quyidagi ish rejimlarini ta'minlaydigan ulanish bloki orqali amalga oshiriladi: ulangan kompressor stantsiyasida siqilgan holda gaz quvuri orqali gaz etkazib berish - asosiy rejim ; gaz quvuri orqali kompressor stantsiyasiga siqilishsiz gaz etkazib berish - kompressor stantsiyasining majburiy to'xtatilishi (to'xtatilishi) yoki gaz quvuri orqali gaz etkazib berishning kamayishi holatlarida gaz quvurining vaqtinchalik ishlash tartibi; uning bo'shlig'ini mexanik aralashmalar, namlik va kondensatdan tozalash moslamalari bilan davriy tozalash paytida gaz quvuri orqali gaz ta'minoti vaqtinchalik rejimdir.
1-rasm Kompressor stantsiyasining sxematik oqim diagrammasi: 1 - gaz quvurlarini tozalashni o'rnatish; 2 — gazni tozalash moslamasi; 3 -gaz nasos qurilmasi; 4 - nazorat valfi; 5 - gazni sovutishni o'rnatish.
Drayv turiga, quvvatga va texnologiyaga qarab, CS tuzilmalarining maqsadi va ularning nisbiy joylashuvi o'zgarishi mumkin. Funktsional maqsadga muvofiq va texnologiyani hisobga olgan holda. va yong'in xavfsizligi talablari, CS saytlari odatda 2 zonaga bo'linadi: ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish-ishlab chiqarish majmuasi.
CS ishlab chiqarish zonasi gazni siqish jarayoni bilan bevosita bog'liq bo'lgan barcha ishlab chiqarish va yordamchi ob'ektlarni o'z ichiga oladi: saytgaz nasos agregatlari(GPA), alohida yoki umumiy binolarda joylashgan; gazni tozalash zavodi; transformator podstansiyasi bilan gazni sovutishni o'rnatish; yoqilg'i, boshlang'ich va impuls gazlarini tayyorlash uchun o'rnatish; ishlab chiqarish va energiya bloki (boshqaruv xonasi, qozonxona, akkumulyator, kompressor, dizel elektr stantsiyasi, xodimlar uchun binolar va boshqalar); neft ishlab chiqarish birligi; yoqilg'i-moylash materiallari ombori: ko'pikli yong'inga qarshi tank.
Kompressor stansiyasining xizmat ko'rsatish-ishlab chiqarish majmuasiga quyidagilar kiradi: yong'inga qarshi suv zaxiralari bo'lgan suv ta'minoti inshootlari; elektr podstansiyasi, xizmat ko'rsatish, ekspluatatsiya va ta'mirlash bloki (mexanik ta'mirlash ustaxonalari, garaj, aloqa punkti, asbobsozlik va avtomatlashtirish xizmatlari ustaxonalari va laboratoriyalari, liniya ishlab chiqarish xodimlari uchun energiya xonalari, magistral gaz quvurlarini boshqarish va boshqalar); oshxona va uning yordamchi binosi - materiallar ombori; avtomobillar va og'ir texnikalar uchun ochiq to'xtash joyi; maishiy kanalizatsiya tozalash inshootlari; metanol ombori, tozalash inshootlari bilan avtomobil yuvish
Kompressor sexi bir guruhdan iboratGPAumumiy yoki alohida binolarda (boshpanalarda), uning ishlashini ta'minlaydigan tizimlar va inshootlarda o'rnatilgan (texnologiya, o'chirish klapanlari bilan aloqa, gazni tozalash moslamasi, gazni sovutish moslamasi, yoqilg'i, ishga tushirish va impulsli gaz tizimlari, ustaxonaning elektr qurilmalari, avtomatik boshqaruv tizimi, yog 'ta'minoti, yong'in o'chirish, isitish, shamollatish, kanalizatsiya, siqilgan havo va boshqalar). Boshlash va to'xtatish uchunGPAresirkulyatsiya sxemasi taqdim etiladi. Drayv turiga qarab, kompressor stantsiyasida gaz turbinali gaz nasos agregatlaridan foydalanish mumkin. elektr bilan ishlaydigan gaz nasoslari yoki pistonli nasoslar.
Kompressor stantsiyasidagi gazni tozalash moslamasi uskunalar va quvurlarning ifloslanishi va eroziyasini oldini olish uchun siqilgan gazni suyuqliklar va mexanik aralashmalardan tozalash uchun mo'ljallangan. Muayyan sharoitlarga qarab, o'rnatish bir yoki ikkita ketma-ket tozalash bosqichini o'z ichiga oladi. 1-bosqich sifatida siklon chang yigʻuvchilar, 2-bosqich sifatida filtr-separatorlar qoʻllaniladi. Chang yig'uvchilar va filtr ajratgichlar soni quyidagicha tanlanadi. shunday qilib, bitta qurilma texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash uchun o'chirilgan bo'lsa, ishda qolganlar zarur gazni tozalash darajasini ta'minlaydi va ularning ish joyida joylashgan (odatda har bir bosqichda 4-6 ta qurilma). Tuzilgan suyuqliklarni va tozalash moslamasining mexanik aralashmalarini yig'ish tizimi alohida yoki gaz quvurining chiziqli qismini tozalash moslamalarini qabul qilish va ishga tushirish uchun o'rnatishda ularni yig'ish tizimi bilan birlashtirilishi mumkin.
Siqishdan keyin gazni sovutish havo sovutish moslamalarida amalga oshiriladi (batafsil ma'lumot uchun "Issiqlik almashinuvi qurilmasi" maqolasiga qarang). Gazni sovutish darajasi va qurilmalar soni chiziqli qismning barqarorligini va gaz quvurining izolyatsiyasining xavfsizligini ta'minlash, shuningdek uning o'tkazuvchanligini oshirish uchun tanlanadi. Odatda, gaz atm haroratidan 10-12 0C yuqori gaz haroratiga qadar sovutiladi. havo.
Gaz turbinali kompressor stantsiyalarida ishonchli ishlashni ta'minlash uchun, qoida tariqasida, ikkita tashqi ta'minlanadi. elektr ta'minoti manbai va favqulodda elektr stantsiyasi. Bir tashqi holatda manba yoki ularning etishmasligi, gaz yoqilg'isi (gaz turbinasi yoki pistonli elektr agregatlari) ishlatadigan yordamchi elektr stantsiyalari ishlatiladi.
CS ni avtomatlashtirish ularni quyidagi asosiy vazifalarning bajarilishini ta'minlaydigan texnik vositalar majmuasi bilan jihozlashni nazarda tutadi: barcha texnologik ob'ektlarni avtomatik boshqarish, tartibga solish va himoya qilish; texnologik ob'ektlarning haqiqiy ish sharoitlarini dispetcherlik nazorati va operativ tahlil qilish; operativ dispetcherlik va statistik ma'lumotlarni yig'ish va tayyorlash. yuqoriga uzatish uchun ma'lumot, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi texnologiyasi darajasi, gaz quvurlari jarayonlari.
Ushbu texnik vositalar to'plami tizimlarni o'z ichiga olishi mumkin: avtomatik boshqaruvGPA; kompressor sexlari va kompressor stansiyalarini markazlashtirilgan nazorat qilish va boshqarish; stansiya bo'ylab texnologik kranlarni boshqarish; ustaxona rejimini avtomatik tartibga solish; jo'natish aloqalari; yordamchi qurilmalar va ustaxonalar va stansiyalar uchun mahalliy avtomatlashtirish tizimlari.
Ko'p do'konli gaz turbinali kompressor stantsiyalari uchun boshqaruv inshooti taqdim etiladi: sexning boshqaruv xonasi (asosiy boshqaruv xonasi). Boshqaruv xonasi 1-ustaxonaning boshqaruv xonasi bilan birlashtirilgan.
Gaz sanoati rivojlanishining turli davrlarida kompressor stansiyalari uchun quvvat haydovchisini tanlash yoqilg'i-energetika va mashinasozlik majmualarining rivojlanish darajasi bilan belgilanadi. Boshiga qadar 1950-yillar CS da pistonli dvigatellar ishlatilganGPA.
n ser hosil qilganda. 1950-yillar shimolning kuchli gaz transporti tizimi. Kavkaz - Markaz (gaz quvurining diametri 720 va 820 mm), pistonli haydovchining xususiyatlari (kichik birlik quvvati, yuqori kapital xarajatlar, avtomatlashtirish qiyinchiliklari va ish paytida malakali xodimlarning katta mehnat xarajatlari) endi talablarga javob bermadi.
Ilmiy va texnik imkoniyatlarning ortishi tufayli 1950-yillarda mahalliy mashinasozlik. rivojlanayotgan gaz sanoatining texnologik ehtiyojlarini asosan qondirishga qodir edi. Stavropol-Moskva gaz transporti tizimi gaz turbinasi va 4 MVt quvvatga ega markazdan qochma super zaryadlovchining elektr drayvlari bilan jihozlangan (har ikkala haydovchining o'rnatilgan quvvati taxminan bir xil edi).
Biroq, bularGPAgaz sanoati talablariga to'liq javob bera olmadi, chunki ular boshqa maqsadlar uchun turbomashinalar asosida yaratilgan (gaz turbinali qurilma ko'chma elektr stantsiyalari uchun ishlab chiqilgan va super zaryadlovchi kimyo muhandisligi uchun kompressorlar asosida yaratilgan). Shuning uchun sobiq SSSRda Buxoro - Ural va O'rta Osiyo - Markaz yirik gaz uzatish tizimlari uchun ular ishlab chiqilgan va keng ko'lamli ishlab chiqarishga kiritilgan.GPA4 va 6 MVt quvvatga ega.
Imtiyozlar tahlili dek. energiya haydovchi turlari ulardan eng samarali foydalanish sohalarini shakllantirishga imkon berdi: pistonGPA— har xil texnologiyalar uchun, nisbatan past hajmli oqim tezligi va birlik quvvati (2 MVt gacha) sharoitida siqish nisbati va bosimining keng diapazoniga ega modifikatsiyalar; gaz turbinasiGPA— uzoq va qiyin iqlim sharoitida joylashgan chiziqli va kuchaytiruvchi kompressor stansiyalari uchun; elektr bilan boshqariladiGPA— yirik energetika tizimlari joylashgan va cheklangan vaqtli foydalanishdagi kompressor stansiyalari uchun.
Hamma R. 1970-yillar Gaz sanoatini asbob-uskunalar bilan ta'minlash uchun hukumat darajasida an'anaviy etkazib beruvchilar bilan bir qatorda 1973 yilda aviatsiya sanoati, 1977 yilda esa 6,3, 10 va 16 MVt quvvatga ega gaz turbinali dvigatellar ishlab chiqarish uchun kema sanoati jalb qilindi.
1980-83 yillarda siqish texnologiyasi, asbob-uskunalari, konstruksiya va tizimni loyihalash sohasidagi yutuqlarni birlashtirgan holda kuchli magistral gaz quvurlarining yer osti inshootlari loyihalarini birlashtirish boʻyicha muhim ishlar amalga oshirildi. Natijada kompressor stansiyasini qurish muddati 6-7 oyga, qurilish-montaj ishlarining tannarxi 41-55 foizga qisqardi.
1975 yilda gaz sanoatining jadal rivojlanishi bilan uskunaning ishonchliligi, uni rekonstruksiya qilish va ekologik tozaligiga ta'sir ko'rsatadigan salbiy tendentsiyalar paydo bo'ldi. Kompressor stantsiyasini rekonstruksiya qilish va rivojlantirish bo'yicha yangi konsepsiya quyidagi asosiy qoidalarni o'z ichiga oladi: gaz turbinasi haydovchisidan ustun foydalanish; yangi avlod energiya tejovchi uskunalari va foydalanishning muayyan shartlari uchun etarlicha moslashuvchan standart texnik echimlardan foydalanish; birlik quvvatlarini birlashtirishGPA(ayniqsa, ko'p sexli kompressor stantsiyalari uchun), bu kapital xarajatlarni kamaytirish, samaradorlikni oshirish va xodimlar sonini kamaytirish imkonini beradi; texnologiya, hisobga olish va uskunaning ishonchliligini oshirish hisobiga zaxira quvvatini kamaytirish; ustaxonalarni to'liq bosimli siqish sxemasiga o'tkazish; zamonaviylikning shakllanishi agregatlar va ustaxonalarni boshqarish tizimlari; sipi-sferik himoya zonalarini kamaytirish K (' (shovqin va ifloslantiruvchi moddalar emissiyasini kamaytirish orqali).
Ross. sanoat ommaviy ishlab chiqaradiGPA2,5-4-6,3-10 (12,5)-16-25 MVt standart o'lchamdagi gaz turbinali haydovchiga ega yangi avlod, shuningdekGPAquvvati 12,5 MVtgacha bo'lgan elektr haydovchi bilan
Loyihalash va ekspluatatsiya qilish jarayonida kompressor stantsiyasining texnologik parametrlari texnologik dizayn standartlariga muvofiq tizim hisob-kitoblari bilan aniqlanadi.
Gaz kompressorining Q (m3/min) ga kirishidagi parametrlar bo‘yicha hajm unumdorligi quyidagi formula bilan aniqlanadi:
Bu yerda Qk =Qkts/n - gaz kompressorining unumdorligi, million m3/sutka (standart sharoitda), Qks - kompressor tsexining unumdorligi, million m3/kun; n - ishchilar soniGPA; Zj, Rj, G| - mos ravishda koeffitsient. siqilish, abs. gaz kompressoriga kirish joyidagi gazning bosimi (MPa) va harorati pa (K).
Kompressor bosimi nisbati (siqishni nisbati)GPAabs nisbati bilan aniqlanadi. kirish (P1) va chiqishdagi (P2) gaz bosimi formula bo'yicha:
=P2/P1
Iste'mol qilingan va mavjud quvvat balansi quyidagi tarzda aniqlanadi. Kompressor tomonidan iste'mol qilinadigan quvvat N (kVt) quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:
bu erda Ni - ichki gaz kompressorining quvvati (gazni siqish uchun sarflangan quvvat); 0,95 - bardoshlik va texnik talablarni hisobga oladigan koeffitsient. holat;n m - mexanik kompressor samaradorligi (0,98-0,995).
Int. Kompressor quvvati uning pasport xarakteristikalari va belgilangan gaz parametrlariga (Qv, P1, T1) va uning tarkibiy qismlariga bog'liqligi bilan aniqlanadi.
Supercharger ichki pasport xususiyatlari yo'qligida. quvvatni quyidagi formula bo'yicha hisoblash mumkin:
n qavat - politropik samaradorlik (kompressorning chiziqli modifikatsiyalari uchun 0,81-0,85).
Supercharger chiqishidagi gaz harorati (K) formula bilan aniqlanadi:
Pasport mavjud bo'lganda, kompressorning gaz-dinamik xususiyatlari va maxsus. Quvvat sarfi, unumdorligi, politropik samaradorlik nomogrammalarini grafik usulda olish mumkin. bog'liqlik ko'rinishidagi gaz kompressorining xususiyatlariga ko'ra, ularning hisob-kitoblarni aniqlashni chetlab o'tish orqali:
bu erda n - kompressorning aylanish tezligi.
Gaz turbinasi haydovchisining kuchi uning ish sharoitlariga bog'liq.
Mavjud quvvat maksimal. qo'zg'alish muayyan stantsiya sharoitida rivojlanishi mumkin bo'lgan muftadagi ish kuchi. Mavjud quvvatgaz turbinasi bloki(GTU) uning pasport xususiyatlari bilan belgilanadi. Pasport xususiyatlari bo'lmasa, mavjud quvvatni quyidagi formula yordamida hisoblash mumkin:
bu erda Nne - gaz turbinasi blokining nominal quvvati, kVt; KN; - bardoshlik va texnik xususiyatlarni hisobga olgan holda koeffitsient. gaz turbinasi blokining holati (odatda 0,9-0,95); Kt - tashqi havo harorati ta'sirini hisobga olgan holda koeffitsient (2,0-3,2); Tnz, Tz - gaz turbinasi kirishidagi dizayn va nominal havo harorati, K; Egzoz gazining issiqlikni qayta tiklash tizimining ta'sirini hisobga oladigan Ku koeffitsienti (qayta tiklash issiqlik almashinuvchilaridan foydalanishda hisobga olinadi, odatda 0,985); Ra - tashqi havoning dizayn bosimi, MPa (kompressor stantsiyasining dengiz sathidan balandligi funktsiyasi).
Gaz turbinasi blokining nominal quvvati Nne odatda quyidagi shartlar uchun belgilanadi: gaz turbinasi kirish joyidagi harorat +15 0C, barometrik bosim 0,1013 MPa, nisbiy namlik 60%.
Gaz turbinali qurilmalar uchun standart sharoitlarda yoqilg'i gazining iste'moli qtg (ming m3 / soat) formula bilan aniqlanadi:
bu yerda qntg - nominal yoqilg'i gaz sarfi, ming m3/soat; N - yuz parametrni hisoblash natijasida olingan supercharger tomonidan iste'mol qilinadigan quvvat, kVt; Toleranslar va texnik xususiyatlarni hisobga olgan holda Ktg koeffitsienti. gaz turbinasi blokining holati (odatda 1,03-1,05).
Nominal yoqilg'i gaz iste'moli (ming m3 / soat) formula bilan aniqlanadi:
bu erda n - texnik hujjatlarda belgilangan gaz turbinasi blokining nominal samaradorligi emas; Qnr yoqilg'i gazining past kalorifik qiymati, kJ/m3.
UGS KOMPRESSOR STANSI (UGS KOMPRESSOR STATION) - yozda gazni quyish va qishda uning kompressordan olinishini ta'minlaydi. Shunday qilib, u iste'mol qilinadigan hududda kerakli hajmdagi gazni hosil qiladi. Er osti gaz omborining yillik ekspluatatsiya davri yozda (150 kun) gaz quyishning takroriy davrlaridan, qishda (120 kun) gazni tortib olish va bahor va kuzda neytral davrdan iborat. Qoidaga ko'ra, kompressor stantsiyasi gaz quyish davrida ishlaydi, bu muddat oxiriga kelib er osti gaz saqlash inshootidagi bosimning 12-21 MPa gacha oshishini ta'minlaydi. Gazni qazib olish odatda kompressorsiz usul yordamida amalga oshiriladi. Havzalarni kompressorli qazib olish bir qator hollarda qatlam bosimi nisbatan past bo'lgan er osti gaz saqlash ob'ektlarida, shu jumladan tugaydigan tabiiy gaz asosida yaratilgan er osti gaz omborlarida faol gaz hajmini oshirish uchun amalga oshiriladi. depozitlar.
UGS kompressor stantsiyasining texnologiyalari, sxemasi - bu ustaxona konstruktsiyasi bo'lib, unda kompressor sexlari (rasm) texnologik talablarga muvofiq ishga kiritilgan ketma-ket siqilish bosqichlarini ifodalaydi. zarur va oraliq gazni sovutish imkoniyatini ta'minlaydi. Kompressor stansiyasining quvvati 180-200 MVt gacha. unumdorligi kuniga 50-60 mln m3 gaz. Gaz nasos agregatining optimal birlik quvvati 4-25 MVtni tashkil qiladi.
Kompressor stantsiyasining ish rejimini tartibga solish va o'zgartirish sexlar sonini o'zgartirish orqali va har bir kompressor sexida - ishlaydigan nasos agregatlari sonini o'zgartirish orqali amalga oshiriladi. gaz turbinalarining aylanish tezligigaz nasos agregatlarinominal tezlikdan 0,75 dan 1,05 gacha. Elektr drayverlarini tartibga solishgaz nasos agregatlaritartibga solinmagan aylanish tezligi bilan markazdan qochma tabiiy gaz kompressorlarining kirish yo'riqnomalarini qayta tashkil qilish orqali amalga oshiriladi. Kompilyatsiya qilishning harorat rejimi kompressor sexida joylashgan gaz havosini sovutish moslamalari yordamida saqlanadi.
|