Sovutish apparatining harorati ko'tarilishi

|
Sovutish apparatining harorati ko'tarilishi
|
bet | 45/54 | Sana | 19.01.2024 | Hajmi | 0,59 Mb. | | #140978 |
Bog'liq «navoiyazot» aj «tasdiqlayman»-fayllar.org1.3 Sovutish apparatining harorati ko'tarilishi.
Havoni ajratish qurilmasining uzoq muddatli ishlashi davomida kriogen idishlar va distillash ustunining quvurlari ichida suv, quruq muz to'planadi, uglevodorodlar va hokazo to'planadi. Bu o‘rnida qurilmalarning qarshiligini bosqichma-bosqich oshishiga olib keladi, ya’ni mahsulotning tozaligiga ta'sir qiladi, energiya sarfini oshiradi, ishlab chiqarish hajmiga ta'sir qiladi. Shuningdek jihozni ma'lum bir davr mobaynida ishlatgandan so'ng, qoida muvofiq, muzdan tozalash uchun qurilma jihozlarini to'liq isitish, barcha aralashmalar cho‘kindisini olib tashlash kerak.
1.3.1 Suyuqliklarni to'kish.
Isitishdan oldin, avval past haroratli hududdan suyuqlikni to'kib tashlashingiz kerak. Suyuqlikni chiqarish vaqtida barcha tegishli joylar bosim ostida bo'lishi kerak. Past haroratli joylardan suyuqlikni chiqarish uskunalar to'xtatilgandan so‘ng amalga oshiriladi.
Suyuqlikni havo kompressoridan to'kib tashlashda, agar oldindan sovutish tizimi va molekulyar sitali tozalash jarayoni ishlayotgan bo'lsa, poz. J611001ning bug‘lantiruvchi elementi suyuqlik chiqish klapanini ochishdan oldin ishga tushirilishi kerak.
Suyuqlikni tashqariga chiqarish vaqtida ratifikatsiyalash ustuni tizimining suyuqlik chiqish klapani asta-sekin ochilishi kerak, suyuqlik chiqarish hajmini nazoratda ushlab, evaporatatorda bug' yoki muz bo'lmasligi kerak va evaporatatorning pastki qismida suyuqlik to'planmasligi kerak.
Isitish
Havoni ajratish zavodining uzoq muddatli ishlashidan so'ng, har uch yilda bir marta barcha past haroratli qismlar uchun barcha uskunalarni, ya’ni quvurlar, armatura va NO‘AvaA jihozlarini isitish amaliyoti bajarilishi kerak.
Qurilmalar uchun havo isitish manbai molekulyar sotadan o'tgan quruq havo hisoblanadi. Isitish yuqoridan pastga, ichkaridan tashqariga qarab amalga oshirilishi kerak, barcha qismlarning harorati teng ravishda oshirilishi nazorat qilish kerak, haroratning juda tez ko'tarilishi va sezilarli harorat farqiga yo'l qo'ymaslik kerak, chunki bu termal stressni keltirib chiqaradi, shu bilan birga quvurlar yoki uskunalarda shikastlani keltirib chiqaradi.
Haroratning ko'tarilishi vaqtida barcha quvurlarni va o'lchash asboblarini bir vaqtning o'zida isitish va tozalashni amalga oshirish kerak.
Ishlab chiqarish yo‘riqnomasiga muvofiq turbodetander-kengaytirgichining haroratini oshiriladi.
1) Turbo kompressor tizimini va havoni oldindan sovutish tizimini va molekulyar sotali tozalash tizimini ishga tushirish, qayta ishlangan havoning umumiy hajmining 1/3 qismiga teng isitilgan havo hajmi bilan amalga oshirilishi kerak.
2) Har bir klapanlarning holati texnologik jarayonga muvofiq bo‘lishi kerak.
3) Agar isitish vaqtida chiqishdagi gazlarning harorati 0 ° C dan oshsa, quvurlarni isitishga ta’luqli o'lchash asboblarini yoqish kerak.
4) Havo qizdirilganda, kirish va chiqish harorati bir xil bo'lishi kerak, shundan keyin isitish tugallanadi.
5) Turbodetander ishini to‘xtatishda va havoni oldindan sovutish tizimini, molekulyar sitali tozalash tizimini o'chirishda barcha klapanlar yopiq bo'lishi kerak.
6) Havo purkalishi hajmiga, bosim qiymatiga e'tibor berishingiz kerak.
|
| |