Mamayusupova zilola rasuljon qizi bitiruv malakaviy ishi - bet 13

|
Mamayusupova zilola rasuljon qizi bitiruv malakaviy ishi
|
bet | 13/19 | Sana | 07.06.2024 | Hajmi | 323,23 Kb. | | #261177 |
Bog'liq 3 bmi11.3.8 - rasm. Aktiv shamollatish bunkeri sxemasi (a), yopqich porsheni boshqarish
sxemasi (b) va donning namligini xavoning nisbiy namligiga bog’liqlik tavsifnomasi
trubalar joylashgan (11.3.8-rasm). Bir necha bunkerlar guruxga birlashtiriladi. Don ichki va tashqi silindrlar orasiga to’kiladi.Shamollatish bilan quritish asosida donning bir xildagi namligi co ni xavoning nisbiy namligi 9 ga bog’liqligi yotadi (11.3.8, v-rasm).
Donni aktiv shamollatish uchun bunkerlarni avtomatlashtirishda bunkerlarni to’ldirishni avtomatik boshqarish, bunkerda xavo bo’linishini, donni va purkalayotgan xavo namligi va har oratini avtomatik rostlash ko’zda tutilgan.
Noriya bunker 3 ga donni yuklaydi, bu erda gorizontal va vertikal xavo tarqalishi ro’y beradi (11.3.8, a-rasm). Bunker markazida perfolangan xavo bo’luvchi truba 4, truba ichida esa elektr yuritma 8 ning porshen - yopqichi 5 joylashtirilgan. Bunker lyuk 9 orqali donni o’zi oqib tushishi bilan yuksizlantiriladi.Ventilyator 1 xavoni elektrokalorifer 2 orqali xaydab don qatlamiga beradi.Xavo bo’lgichini avtomatik boshqarish tizimi (11.3.8, b-rasm) porshen-yopqichni kerakli holatga o’rnatuvchi elektr yuritma M ga quyidagicha ta’sir qiladi. Yuklovchi noriyani ishga tushirganda porshen - yopqichni siljishiga signal KM1:1 blok kontaktlari orqali beriladi. KM1:1 blok-kontaktlari KMV g’altagiga va M motoriga kuchlanish beradi. Bu motor porshenni yuqoriga, SQ1 chekka kalitlar kontaktlari ajralmaguncha siljitadi.
Yuklashni tamomlash va noriyani to’xtatish yopqich yuritmasini revers ishga tushirgichining KMN g’altagining qo’shilish zanjirida KM1:2 blok kontaktlarining qo’shilishini keltirib chiqaradi. Endi yopqichning holat datchigi 6 donga tegib, SQ2 kontaktlari ajralib KMN g’altagini ajratguncha pastga tushaveradi. SB1 va SB2 tugmalari yordamida elektr yuritmadan 8 va 7 bilan bog’langan yopqich trosi 7 ni masofadan boshqarish mumkin.
Aktiv shamollatish bunkerlarida donning namligi va har oratini, yuklashni boshqarish sxemasi 11.3.9-rasmda ko’rsatilgan.
SB1 va SB2 almashlab ulagichlarini ikki xil holatga qo’yish mumkin: S - quritish va K-konservatsiyani qo’lda ham da avtomatik boshqarish. SL1 va SL2 satx datchiklari bunkerdagi donning yuqori va pastki satxini nazorat qiladi. YUklash noriyasini SB2 tugmasi yordamida qo’yiladi, buning natijasida KM1 magnit ishga tushirgich M1 elektr yuritmaga kuchlanish beradi.
Bunkerdagi don satxi maksimal qiymatga etganda SL1 kontakti ajraladi, KM1 ishga tushirgichi tok zanjiridan chiqariladi, u esa o’zining KM1:3 blok- kontaktlari orqali KT vaqt relesi va ventilyator M2 elektr yuritmasi KM2 magnit ishga tushirgichini qo’shadi (SA1 va SA2 almashlab ulangichlari mos ravishda S va A holatida bo’ladi).
11.3.9- rasm. Donni aktiv shamollatish bunkerini elektr boshqaruv sxemasi.
Kirishda va chiqishda don qatlamlaridagi xavo namligi V1 va V2 kontaktli datchikli nam o’lchagichi bilan nazorat qilinadi. Bu kontaktlar bunker kirishida va chiqishida xavoning nisbiy namligi katta bo’lsa qo’shiladi. Agar donning namligi katta bo’lsa, xavo bilan chiqarilayotgan namlik V2 kontaktlarini qo’shadi, natijada KM2 rele ishga tushib, K2 kontaktlari bilan ventilyator elektr yuritmasining KM2 ishga tushirgichini qo’shadi. Quritish jarayoni KT kontaktlari holatiga bog’liq bo’lmagan ravishda donning namligi berilgan qiymatgacha tushmaguncha davom etadi. V2 kontaktlari ajraladi, KV2 releni o’chiradi va ventilyator 1 elektr yuritmasi M2 ni KM2 ishga tushirgichi manbadan ajratiladi. SHu vaqtning o’zida KM2:2 ning ajratuvchi kontaktlari quritish jarayoni tamom bo’lganligi xaqida xabar beruvchi NA qo’ng’irog’ini ishga tushiradi.Agar ventilyator M2 qo’shilgan vaqtda chiqishdagi xavo nam-ligi past bo’lsa, tashqariga namlik chiqarilmaydi. Bunda ventilyator M2 KT vaqt relesi kontaktlari yordamida to’xtatiladi. EK kalorifer elektr qizdirgich elementlari faqatgina ventilyator ishlayotganda va 181
donga kelayotgan xavo namligi yuqori bo ‘lganda ishga tushadi. Bu holatda namlik o’lchagichi V1 ning kontaktlari qo’shiladi va KV relesi kalorifer KM3 magnit ishga tushirgichini qo’shadi. Atrof muxit xavosi namligi kamayganda V1 kontaktlari ajralishi natijasida kalorifer avtomatik ravishda ishdan to’xtaydi.
Donni konservatsiya (saqlash) tartibiga o’tkazish uchun, SA1 almashlab ulagichi K holatiga qo’yildi. Bu holatda SK har orat datchigi yordamida nazorat qilinayotgan don har orati bo’yicha bosh-qariladi. Agar donning har orati maksimal ruxsat etilgan qiymatiga etsa SK kontaktlari qo’shiladi va KM2 magnit ishga tushirgichi ventilyatorlarni ishga tushiradi. Bunda xavoning nisbiy namligini kamaytirish (65% gacha) uchun, xavoni elektr kalorifer orqali o’tkaziladi. Bunker qurilmasini qo’lda SB1...SB6 tugmalari yordamida, SA2 almashib ulagichini R holatiga quyib boshqariladi.
|
| |