Elektromagnit kontaktor - Mavzu : Kontaktorlar Reja: Kontaktorlar haqida umumiy tushuncha

|
Mavzu : Kontaktorlar Reja: Kontaktorlar haqida umumiy tushuncha
|
bet | 2/7 | Sana | 16.12.2023 | Hajmi | 119,07 Kb. | | #120620 |
Bog'liq Mavzu Kontaktorlar Reja Kontaktorlar haqida umumiy tushuncha Elektromagnit kontaktor elektr energiyasini uzatish uchun mo'ljallangan elektr moslamasi. Kontaktörün kontaktlarini yopish yoki ochish ko'pincha elektromagnit haydovchi yordamida amalga oshiriladi.
Elektromagnit kontaktorlarning o'ziga xos xususiyati, ularga yaqin bo'lgan elektromagnit o'rni bilan taqqoslaganda, kontaktorlar bir vaqtning o'zida bir nechta nuqtalarda elektr pallasini buzadi, elektromagnit o'rni esa odatda faqat bitta nuqtada kontaktlarning zanglashiga olib keladi.
"Elektromagnit kontaktor" bu to'g'ridan-to'g'ri va o'zgaruvchan tokning elektr zanjirlarini tez-tez yoqish va o'chirish uchun mo'ljallangan (soatiga 1500 ga qadar). U 500-650 V va 600 A gacha bo'lgan kuchlanishlarda to'g'ridan-to'g'ri va o'zgaruvchan tok qurilmalarida elektr mashinalari va qurilmalarini masofadan boshqarish uchun keng qo'llaniladi. "
KONTAKTORNING MAQSADI
Kontaktorlar uchta shaklda bo'ladi: DC, AC kontaktorlari va AC / DC kontaktorlari.
DC kontaktorlari Ular shahar zanjirlarini almashtirish uchun mo'ljallangan va qoida tariqasida doimiy elektromagnit tomonidan boshqariladi.
DC kontaktorlari DC davrlarida elektr energiyasini qabul qiluvchilarni yoqish va o'chirish uchun ishlatiladi; yuqori voltli o'chirish moslamalarining elektromagnit disklarida; avtomatik qayta yoqadigan qurilmalarda.
DC kontaktorlari asosan 22 va 440 V. kuchlanish, 630 A gacha bo'lgan oqim, bitta qutbli va ikki kutupli.
AC kontaktorlari ular asenkron uch fazali motorlarni sincap qafasli rotor bilan boshqarish, boshlang'ich rezistorlarni olib tashlash, uch fazali transformatorlarni, isitish moslamalarini, tormoz elektromagnitlarini va boshqa elektr qurilmalarini yoqish uchun ishlatiladi.
AC kontaktorlari AC davrlarini almashtirish uchun mo'ljallangan. Ushbu davrlarning elektromagnitlari o'zgaruvchan yoki to'g'ridan-to'g'ri oqim bo'lishi mumkin.
KONTAKTOR DIZAYNI
Sxema dC kontaktori fig. 330.
Kontaktor quyidagi asosiy tarkibiy qismlardan iborat: asosiy kontaktlar, o'tkazuvchan tizim, elektromagnit tizim, yordamchi kontaktlar.
Strukturaviy ravishda, kontaktorlar yadrodan tashkil topgan elektromagnit tizimdan iboratmi? (elektromagnit, magnit tutashuv) (7), langarlar (8), bobinlar (3) va mahkamlagichlar (1,2); asosiy aloqa tizimlari (4.5); to'xtatuvchi tizim (oqim o'tkazgichi (6).
Arksiyalash tizimi asosiy kontaktlarning ochilishidan kelib chiqadigan elektr yoyining yo'q qilinishini ta'minlaydi.
Asosiy kontaktlar elektr pallasining yopilishi va ochilishini amalga oshiradi. Ular nominal tokni uzoq muddatli o'tkazish va yuqori chastotada ko'p sonli yoqish va o'chirish uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak. Kontaktorning orqaga tortuvchi bobini oqim bilan o'ralmagan va barcha mavjud mexanik qulflar bo'shatilganda kontaktlarning holati normal deb hisoblanadi. Asosiy kontaktlar qo'l va ko'prik turida amalga oshirilishi mumkin. Tarmoqli kontaktlar aylanma harakatlanuvchi tizimni, ko'prikni to'g'ridan-to'g'ri yo'nalishni taklif qiladi.
DC kontaktorlarining elektr kameralari uzunlamasına ushlagichli kameralarda elektr yoyini ko'ndalang magnit maydon bilan yo'q qilish printsipi asosida qurilgan. Tuzilmalarning aksariyat qismidagi magnit maydon arkali lasan kontaktlari bilan ketma-ket bog'langan.
Arksiyalash tizimi, asosiy kontaktlar ochilganda paydo bo'ladigan elektr yoyining yo'q qilinishini ta'minlaydi. Yomg'irni o'chirish usullari va o'tkazuvchi tizimlarning dizayni asosiy kontaktlarning zanglashiga olib keladigan oqim turi va kontaktorning ish tartibi bilan belgilanadi.
Kontaktörün elektromagnit tizimi, kontaktorni masofadan boshqarish, ya'ni yoqish va o'chirishni ta'minlaydi. Tizimning dizayni tok turi va kontaktorning nazorat qilish davri va uning kinematik pallasida aniqlanadi.
Kontaktorning elektromagnit tizimini armaturani yoqish va uni yopiq holda ushlab turish yoki faqat armaturani yoqish uchun hisoblash mumkin. Bunday holatda uni yopiq holatda ushlab turish mandal bilan amalga oshiriladi.
Kontaktör lasanni sayohat bulog'i yoki harakatlanuvchi tizimning o'lik og'irligi ta'sirida o'chiriladi, lekin ko'pincha bahorda.
Yordamchi aloqalar. Kommutatsiya kontaktorning boshqaruv davrlarida, shuningdek, qulflash va signalizatsiya sxemalarida amalga oshiriladi. Ular 20 A dan oshmaydigan uzoq muddatli oqim oqimi uchun mo'ljallangan va oqimning yopilishi 5 A dan oshmaydi. Kontaktlar ko'prik turidagi ko'p holatlarda yopiladi va ochiladi.
|
| |