Mineral o’g’itlardan karbamid ishlab chiqarish jarayonini

|
Mineral o’g’itlardan karbamid ishlab chiqarish jarayoniniBog'liq карбамид2.1.Mineral o’g’itlardan karbamid ishlab chiqarish jarayonini
avtomatlashtirishning функсионал texnologik sxemasining bayoni
Mineral o’g’itlardan karbamid ishlab chiqarish jarayoni ancha murakkab
shuning uchun jarayonni boshqarish uchun ma’lum bir qiyinchiliklar kelib chiqadi
va jarayonni boshqarish uchun avtomtik boshqaruv tizimi ishlab chiqish zarur.
Bunda inson mehnatidan foydalanish ancha muncha osonlashtiriladi va shuningdek
inson salomatligiga ham ta’sir ko’rsatadi. Karbamid bu murakkab birikmali
elemnetdir,karbamid sintezi natijasida suv, karbamid, ammoniy karbamat va
ammoniy karbonatlari suyuqlanmasi va ortikcha ammiak hosil bo’ladi. Ammoniy
karbamati va karbonatlarini termik parchalash hamda ammiak va karbonat
angidridni ajratish uchun suyuqlanmani distillyatsiya qilinadi. Olingan
karbamidning suvli eritmasi qattiq mahsulotga aylantiriladi.
Ammiak va karbonat angidridning karbamidga o’tishi muofiq ravishda 50%
va 70% dan oshmaydi. Shuning uchun karbamid ishlab chiqarish faqatgina sintez
sharoitlar (xarorat, bosim, NН
3
:С0
2
nisbati) bilangina farqanmay, balki
suyuqlanma distillyatsiyasi gazlari bo’lmish ammiak va karbonat angidridni tutib
qolish va ishlatish usullari bilan ham farqlanadi.
Mineral o’g’itlardan karbamid ajaratib olishda qo’llaniluvchi Reaktorga
mineral o’g’it xomashyosini kirishini ta’minlash maqsadida o’git kolonnasidagi
bosim reaktor bosimiga nisbatan yuqoriroq o‘rnatilgan. DA-3001 kolonna 2650-
2950 kpa bosimda va kolonnaning kub qismida 120-135
, yuqoriqismida 45-70
haroratda ishlaydi. Muhit harorati kolonna balandligi bo‘ylab joylashgan 1-
TI,2- TI, 3-TI, 4-TI lar bilan o‘lchanadi.DA-3001kolonnada 3 qatlam nasadka bor:
yuqori qatlam –3/8 dyuymli Rashig xalqalari, balandligi 1000 mmni tashkil etadi;
ikkinchi va uchinchi
qatlamlari diametri 1 dyuym, qatlam kalinligi 2500 mm bo‘lgan Poll xalqalaridan
tashkil topgan.Yuqoridagi oqim 1-1-EA suv sovitgichidan o‘tadi va retsikl
kolonnasining sug‘orish idishiga yo‘naltiriladi. DA-3001 dan chiqishdagi quvurda
bosimni ortib ketishini oldini olish maqsadida, belgilangan bosimi 3420 кРа
bo‘lgan himoyalash klapanlari 1-1-PSV va 1-2-PSV lar o‘rnatilgan. Himoya
klapanlaridan tashlash ma’shalaga amalga oshiriladi. Undan tashqari og’itni
aralashtirishga tashlash porshenli klapan 1-UV va sarf taqsimlagich 1-24-FO orqali
amalga oshiriladi. 1-1- EA chiqishidagi harorat 1-TI indikatorining ko‘rsatgichi
orqali nazorat qilinadi.1-1- EA dan chiqayotgan sovuq suv yo‘lida bosimni ortib
ketishini oldini olish maqsadida o‘rnatilgan bosimi 700 кРа bo‘lgan 1-3-PSV ва1-
4-PSV
himoyalash
klapanlari
o‘rnatilgan.
Himoya
klapanlaridan
tashlashma’shalaga amalga oshiriladi.
Qurilmani ishga tushirishda, retsikl kolonnasining sug‘orish idishidagi bosim
ortib ketganida, bug‘ oqimi 1-5-PV klapan orqali ma’shalaga tashlanadi. Bosim
ogohlantiruvchi yuqori «H» signalga ega 1-6-RIS nazoratchi yordamidaklapanlar
orqali boshqariladi. Yengilkomponentlarni yig‘ilibqolishini oldini olish uchun
retsikl kolonnasining sug‘orish idishidan bug‘ning katta bo‘lmagan oqimi 1-8-FV
klapani orqali mash’ala tizimiga tushiriladi. Sarfni rostlash ogohlantiruvchi yuqori
«N» va quyi «L» signalga ega 1-9-FIC nazoratchi yordamida klapanlar bilan
boshqariladi. Birinchi navbatda etilanbug‘lari oqimi belgilangan bosimda qaytadan
1-10-PV klapani orqali reaktorga beriladi. Sarfning nazorati klapandan oldin
o‘rnatilgan 1-11-FI indikatorko‘rsatkichi bo‘yicha olib boriladi. 1-12-FA da bosim
1-13-PG
monometri bilan joyida o‘lchanadi.1-12-FA bosimi nazorati
ogohlantiruvchi yuqori «H» va quyi «L» signalga ega PIC-30 nazoratchi
tomonidan ushlab turiladi. Rostlash 1-10-PVklapani yordamida амалга oshiriladi.
Yuqoridagi oqimda S-3013 namuna olgicho‘rnatilgan. Shu bilan birga metan, etan
va buten-1 miqdorini analiz qilish uchun1-14-AI analizatori o‘rnatilgan. 1-12-FA
sug‘orish idishida sath ikki xil usulda: ogohlantiruvchi yuqori «N» va quyi «L»
signaliga ega 1-15-LIC nazoratchiorqali LV-30905 klapani yordamida yoki 1-9-
FIC nazoratchi orqali 1-8-FVklapani yordamida amalga oshiriladi. Idishdagi sath
LG-30906 sath o‘lchagichbilan joyida o‘lchanadi.
|
| |