Ops tizimida qurilma parametrlarini hisoblash metodologiyasi

|
Ops tizimida qurilma parametrlarini hisoblash metodologiyasi
|
Sana | 22.02.2024 | Hajmi | 40,89 Kb. | | #160555 |
Bog'liq xisoblash
OPS tizimida qurilma parametrlarini hisoblash metodologiyasi
Yong'in va xavfsizlik signalizatsiya tizimlarini loyihalash va ishlatishda signalizatsiya tizimining pastadir va quvvat manbai parametrlarini hisoblash kerak bo'ladi.
Ushbu parametrlarning me'yoriy-texnik hujjatlarda talab qilinadiganlarga muvofiqligi signalizatsiya tizimining ishlash ishonchliligiga bevosita ta'sir qiladi.
Keling, ba'zi muhim parametrlarni hisoblash metodologiyasini ko'rib chiqaylik.
Signal halqasining qarshiligini va chiqishdagi elektr kontaktlari bo'lgan ulangan detektorlarning ruxsat etilgan sonini hisoblash
Signal zanjiriga kiritilgan elektr kontaktli detektorlarning ruxsat etilgan soni signal zanjirining umumiy qarshiligini belgilangan chegara qiymatidan pastroq saqlash sharti bilan aniqlanadi.
Rezistor bilan yuklangan halqaning kirish qarshiligi formula bilan aniqlanadi:
Rin = Rd + Riz + Rpr + Rok, (1)
bu erda Rin - signalizatsiya halqasining kirish qarshiligi;
Rd - pastadir qismlarining elektr ulanish nuqtalarida kontakt qarshiligi, shuningdek, detektorlar ulangan nuqtalarda kontaktlarning qarshiligi bilan aniqlangan qo'shimcha qarshilik;
Riiz - detektor chiqish davrlarining o'tish qarshiligi;
Rpr - signal zanjiri o'tkazgichlarining qarshiligi;
Rok - terminal elementining qarshiligi.
Rsh signal zanjirining qarshiligi, terminal elementining qarshiligini hisobga olmagan holda, formula bilan aniqlanadi:
Rsh = Rin - Rok = Rd + Riz + Rpr. (2)
Rsh signalizatsiya halqasining haqiqiy qarshiligi quyidagi shartga javob berishi kerak:
Rsh? Rshd , (3)
bu erda Rshd - signalizatsiya halqasining ruxsat etilgan maksimal qarshiligi.
Rshd va Rok qarshilik qiymatlari boshqaruv paneli uchun texnik hujjatlarda ko'rsatilgan.
Rizm = Rizvi Npi , (4)
bu erda Rizvi - bitta detektorning chiqish davrlarining o'tish qarshiligi;
Npi - tsiklga kiritilgan detektorlarning umumiy soni.
Nozik elementda lehimli (payvandlangan) kontaktni yoki quruq elektr kontaktlarini (shu jumladan muhrlangan) ishlatadigan bitta detektor uchun Rizvining maksimal qiymati 0,15 Ohm sifatida qabul qilinishi mumkin.
Qo'shimcha qarshilik Rd formula bilan aniqlanadi:
R = R N K, (5)
bu erda Rdi - pastadirning har bir qismining elektr ulanishlarida qo'shimcha kontakt qarshiligining maksimal qiymati, Rdi qiymati 0,1 Ohm sifatida qabul qilinishi mumkin;
N – tsiklga kiritilgan PI larning umumiy soni;
K - pastadir qismlarining elektr ulanishlari sonini hisobga olgan holda o'rnatish murakkablik koeffitsienti.
Ko'pgina tizimlar uchun K qiymati 1,05-1,5 oralig'ida.
O'rtacha murakkablikdagi yong'in signalizatsiya tizimi uchun K = 1,2 taxminan olinishi mumkin.
R signalizatsiya halqasining ikkita o'tkazgichining qarshiligi formula bilan aniqlanadi
Qayerda? — o'tkazgich materialining solishtirma qarshiligi;
mis uchun? = 1,72 * 10-3 Ohm * sm;
l – poyezd uzunligi, m;
S - o'tkazgichning kesimi, mm2.
Yadro diametri va uzunligiga qarab pastadirning ikkita mis o'tkazgichining qarshilik qiymati Rpr jadvalda keltirilgan. 4.1.
(4)-(6) ni hisobga olgan holda (2), (3) iboralardan signal zanjiriga kiritilgan detektorlarning maksimal sonini quyidagi formula bilan aniqlash mumkin:
Zaxira quvvat manbai parametrlarini hisoblash
Tizimning joriy iste'moli Ip.d. kutish rejimida zaxira quvvat manbaidan:
qaerda men n.d. – kutish rejimida boshqaruv panelining dastlabki oqimi;
I shj – j-chi signal zanjirida oqayotgan oqim;
r - ishlatiladigan signalizatsiya halqalarining soni;
K - konvertatsiya koeffitsienti, K = 2.
bu erda I nshj - ulangan terminal elementi bo'lgan detektorlarsiz pastadirdagi dastlabki oqim;
I load wj - har xil turdagi energiya sarflaydigan yong'in detektorlari bilan halqaning yuk oqimi (8-formula bilan aniqlanadi).
"Yong'in" rejimida tizimning joriy iste'moli I pp (yong'in avtomatik qurilmalari yoqilganda):
bu erda I az - z-chi yong'in avtomatikasini ishga tushirish liniyasining joriy iste'moli;
s - boshlang'ich qatorlarning umumiy soni.
T yong'in signalizatsiya tizimining avtonom rejimda ishlash vaqti (zaxira shahar manbaidan - batareyadan) quyidagi iboralar yordamida aniqlanadi:
kutish rejimida:
"Yong'in" rejimida:
bu erda C - batareya quvvati;
M - tuzatish omili:
M = 1,1 da C/I p.d. (p.p.) > 10;
M = 1 da 10 > C / I p.d. (p.p.);
M = 0,75 da 4 > C / I p.d. (p.p.) > 1;
C/I p.d.da M = 0,5 (p.p.) < 1.
Batareyaning quvvati yong'in signalizatsiya tizimining kutish rejimida kamida 24 soat, yong'in rejimida kamida 3 soat ishlash muddatiga mos kelishi kerak.
Elektr uzilib qolganda xavfsizlik signalizatsiya tizimining boshqaruv panelining ishlash muddati kamida 4 soat bo'lishi kerak
|
| |