Transformatordin` quwatin tan`law

|
Transformatordin` quwatin tan`law
|
bet | 3/6 | Sana | 16.05.2024 | Hajmi | 110,51 Kb. | | #239010 |
Bog'liq elektr tiykarlariTransformatordin` quwatin tan`law Transformatorlar quwatlarin esapli ju`klemelrge sa`ykes ra`wishte qabil etiledi. Sonin` menen birge transformatordin` ekonomikaliq jumis rejimi ha`m tutiniwshilardin` elektr ta`minati boyinsha isenimligin ta`minlewdi de esapqa alinadi. Normative sharayatda transformatordin` ju`klemesi onin` ta`biyiy islew mu`ddetin qisqartiwi kerek emes. Transformatordin` nominal quwati degende usinday ju`kleniw tu`siniledi, onda nominal jumis sharayatinda, belgilengen islew mu`ddeti dawaminda (0shama menen 20 jil) transformator u`zliksiz isley aladi. Transformatordin` normal jumis sharayatinda to`mendegi sha`rtler orinlaniwi za`ru`r: 1. Suwitiwshi ortaliqtin` temperaturasi - 20 С; 2. Transformator mayinin` ortasha temperaturasi Qorshag`anortaliqtin` temperaturasinan 44С g`а (М ha`m D suwitiw sistemalari ushin) yamasa 36С g`a (ДTS, TS suwutiw sistemalari ushin) aspawi kerek; 3. Oramnin` en` qizg`an noqatindag`I temperaturasi onin` ortasha temperaturasinan 13С g`а aspawi kerek; 4. К.т. israpkershilgin salt islew israpkershilgine salistirg`anda shama menen beske ten` boliwi kerek; 5. Izoliyatsiya temperaturasi ortasha (85С) temperaturag`a salistirg`anda 6С o`zgerse onin` islew mu`ddeti eki ma`rtebege o`zgeredi; 6. O`tiw protsesslerinde transformator mayinin` beti bo`legindegi temperaturasi 95С dan, oram metallinin` en` qizg`an bo`leginin` temperaturasi bolsa 140 С dan aspawi kerek.
Qorshag`an ortalig`inin` 35С dan ha`r bir gradusqa o`siwi transformatorinin` nominal quwatin sa`ykes ra`wishte qosimsha 1% ge kemeyiwine alip keledi ha`m bul protsess м=450С g`a dawam etedi. Qorshag`an ortaliq temperaturasi + 45С dan artsa suwitiw sistemasi jumisin jedellestiriw za`ru`r boladi. Transformatorlar quwatlarin tan`lawda olardin` asa ju`kleniw imkaniyatlarin esapqa aliw kerek. Kerisinshe ja`gdayda, ornatilip atirg`an transformatorinin` quwatin za`ru`rli bolmag`an u`lken qabil etiwge tuwri keledi. Ekspluatatsiya protsessinde transformatorlardi sistematik yamasa ayriqsha jag`daylarda asa ju`kletiw mu`mkin. .Transformatordi ayriqsha jag`dayda 5 sutka dawaminda 40% ge shekem asa ju`kletiwge ruxsat etiledi. Bunday ju`kleniwdin` waqti ha`r sutkada 6 saatdan aspawi kerek. Bunin` ushin avariay jag`dayina shekem transformatorinin` ju`klemesi onin` pasportinda ko`rsetilgen quwatinin` 0,93 bo`leginen aspag`an boliw za`ru`r. qisqa mu`ddetli asa ju`kleniwdi mug`darin suwitiw sistemasi М, ДTS ha`m TS bolg`an transformatorlar ushin usi su`wretde ko`rsetilgen grafik ja`rdeminde aniqlanadi. Transformatordin` sistematik ra`wishte asa ju`kleniw grafiginin` toltiriw koeffitsientine baylanisli.
Bul jerde: Sур – ju`klemenin` ortasha ma`nisi. Sм –ju`klemenin` maksimal ma`nisi.
Tranformatorlardin` sani ha`m quwatlarin aniqlaw boyinsha uliwma ko`rsetpeler Sanaat ka`rxanalari paydalaniwshilardin` elektr ta`minatinda za`ru`r bolg`an qu`dretli transformatorlardin` sani, quwati ha`m tiplaeri tan`lawda to`mendegi ta`rtip usinis etiledi: 1. Podstanstiyada ornatilatug`in transformatorlardin` sani paydalaniwshilarinin` elektr ta`minatinin` isenimliligine bolg`an talabinan kelip shig`adi.. ma`selen, birinshi tu`rdegi paydalaniwshilar ushin podstanstiyag`a eki transformator ornatiliwi maqsetge muwapiq. 2. Podstanstiyadag`I transformatorlardi quwatin esapli toliq quwat tiykarinda tan`lanadi.
|
| |