Mavzu Tokli himoyalar, kuchlanishli himoyalar, yo’naltirilgan himoyalar

|
Mavzu Tokli himoyalar, kuchlanishli himoyalar, yo’naltirilgan himoyalar
|
bet | 6/85 | Sana | 08.02.2024 | Hajmi | 6,42 Mb. | | #153069 |
Bog'liq 1 Mavzu Relel h moya xaq da umum y tushuncha Reja5 Mavzu Tokli himoyalar, kuchlanishli himoyalar, yo’naltirilgan himoyalar.
Reja;
1 Tokli himoyalar
2 Kuchlanishli himoyalar
Tokli himoya uchun ta’sir etuvchi kattalik himoya o‘rnatilgan joydan o‘tuvchi tok Hisoblanadi.
Eng birinchi va oddiy tokli himoya eruvchan saqlagichlar yordamida bajarilgan. Kuchlanishi 1 kV gacha bo‘lgan tarmoqlarda ular xozir ham qo‘llaniladi.
Tokli himoyalarning ikki turi bo‘lib, birinchisi – tokli kesim (TK) va ikkinchisi – maksimal tokli himoya (MTH) deb yuritiladi..
Tokli kesim
Tokli kesim – bu maksimal turdagi tezkor tokli himoya hisoblanib, tanlovchanlikka ishlash zonasini cheklash orqali erishiladi.
Bir tomonlama ta’minlanuvchi tarmoqlarda tokli kesim himoyalanayotgan qismning manba tomonida o‘rnatiladi.
Qisqa tutashuv toklari manbadan shikastlanish joyigacha bo‘lgan masofaga bog‘liq holda tokli kesimning ishlash tokini shunday tanlash mumkinki, bunda kesimning ishlash hududida faqat nazarot qilinayotgan uskuna kiradi. Tokli kesimning (4.1 – rasmdagi TK1) ishlash toki qo‘shni tutashmalarda bo‘lishi mumkin bo‘lgan eng katta qisqa tutashuv tokidan ya’ni L2 tarmoqdagi qisqa tutashuv tokidan katta bo‘lishi kerak. Chunki L2 tarmoqning boshidagi qisqa tutashuv toki L1 tarmoqning oxiridagi qisqa tutashuv tokiga diyarli teng, o‘rnatmalarni tanlashda odatda B podstansiyadagi qisqa tutashuv toklarini hisoblashadi (tarmoqlar chegarasidagi K1 nuqtadagi qisqa tutashuv).
Ushbu holatda tokli kesimning ishlash toki qo‘yidagicha yozilishi mumkin:
Bu yerda - energetika tizimining maksimal ish holati vaqtidagi K1 nuqtadagi qisqa tutashuv tokining haqiqiy qiymati. Tokli kesimning o‘rnatmalarini tanlash.
Tezkor himoyalarning (tokli himoya ham shular jumlasiga kiradi) o‘rnatmalarini hisoblashda qisqa tutashuv tokining aperiodik tashkil etuvchisini ham inobatga olish lozim. Ushbu maqsadda tanlash shartiga zahira koeffitsiyentini ham kiritilib, uning qiymati himoyalanayotgan qurilmaga hamda qo‘llanilayotgan relening turiga bog‘liq.
4.1– rasm. Tokli kesimli elektr tarmoqning sxemasi va qisqa tutashuv toklarining diagrammalari.
Zahira koeffitsiyentining qiymati relening turiga bog‘liq holda 1 – jadvalga keltirilgan.
4.1-jadval.
Sabr vaqtsiz tokli kesim uchun zahira koeffitsiyentining qiymati
-
Relening turi
|
Himoyalanayotgan qurilma
|
liniya
|
transformator
|
RT-40
|
1,2-1,3
|
1,3-1,4
|
RT-80
|
1,5-1,6
|
1,6
|
Transformator yoki liniyalarga (ushbu liniyadan trasformator ta’minlanayotgan bo‘lsa) o‘rnatilgan sabr vaqtsiz tokli kesimlarni ushbu transformatorlarni ishga tushirishdan xosil bo‘luvchi magnitlovchi tokning sakrashidan ham sozlash kerak.
Liniyadagi tokli kesimning ishlash hududi grafik orqali aniqlanadi, ya’ni qisqa tutashuv tokining egri chizig‘i bilan liniyaning o‘rnatmasiga mos keluvchi gorizontal chiziqlarning kesishish nuqtasi olinadi. Qisqa tutashuvning turiga hamda energetika tizimlarining ish holatlariga bog‘liq ravishda tokli kesimning o‘ng chegara ta’sir zonasi o‘zgarishi, ishlash zonasining kengligi esa Imindan
Imax oralig‘ida o‘zgarishi mumkin.
|
| |