t, s 
  

A - O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi andijon mashinasozlik instituti

|
O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi andijon mashinasozlik instituti
|
bet | 16/26 | Sana | 21.02.2024 | Hajmi | 99,07 Kb. | | #160223 |
Bog'liq Va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi-fayllar.orgt, s
|
A
|
B
|
Idop.prt , A
| |
Id prt , A
| | |
0.1
|
90
|
0,018
|
2159,85
|
1936,51
|
1
|
90
|
0,024
|
1757,46
|
1597,66
|
10
|
90
|
0,034
|
1362,09
|
1238,26
|
100
|
90
|
0,06
|
907,29
|
824,81
|
1000
|
90
|
0,09
|
595,36
|
599,19
|
10000
|
90
|
0,102
|
394,16
|
358,33
|
1. Avvalgi rejim ─ nominal yuklama:
Hisob-kitoblarni 6.2 - jadval kiritamiz.
6.2 - jadval. Nominal yuklama rejimi hisob-kitoblari ma’lumotlari
t,c
|
A
|
B
|
Idop.prg , A
|
Id prg , A
|
0.1
|
47,12
|
0,018
|
1348,82
|
1226,21
|
1
|
49,59
|
0,024
|
1091,22
|
992,02
|
10
|
56,19
|
0,034
|
844,21
|
767,46
|
100
|
64,44
|
0,06
|
571,15
|
519,23
|
1000
|
83,41
|
0,09
|
429,46
|
460,41
|
10000
|
90
|
0,102
|
394,16
|
358,33
|
7.1 Rasm. Oʻzgartgichning oʻta yuklanish xarakteristikasi Idprg = f(t)
7. Toʻg‘rilagich himoyasi apparatlari va elementlarini tanlash
7.1. Avariya yuklamalaridan avtomatik oʻchirgichlar bilan himoya
Katta toklar oqadigan avariya yuklamalari oʻzgartgich qurilmasining oʻzgaruvchan tok zanjirlari elementlaridagi qisqa tutashuvlarda ham, yuklamadagi va ayrim yarim oʻtkazgich qurilmalardagi qisqa tutashuvlarda hamyuzaga keladi. Soʻnggi vaziyatdagi hollarda buzilmagan ventillar orqali oʻta katta toklar oqishi p-n oʻtish haroratining keskin ortib ketishiga olib keladi, bu esa toʻg‘rilagich elementining kuyishiga olib keladi. Himoyalash apparaturasi eng minimal kechikish bilan ishlab ketganida qisqa tutashuv zanjirini uzish va shu bilan avariya rejimining ventillar va elektrik kurilmaning boshqa elementlariga elektrodinamik va termik ta’sirlarini cheklash maqsadi uchun kerak boʻladi.
Oʻzgartgich qurilmasining yarim oʻtkazgich qurilmalari oʻta ortiqcha tok yuklamalariga eng sezgir boʻlgani sababli ventillar orqali kata miqdordagi toklar oqishi bilan bog‘liq boʻlgan shikastlanishlar (tashqi va ichki qisqa tutashuvlar)da ularni termik chidamlilikka tekshirish amalga oshiriladi.
Ventilning avariya yuklamalariga turg‘unligi himoya koʻrsatkichi (∫i2dt) bilan xarakterlanadi, agarda shikastlanish vaqtida issiqlik ekvivalentining qiymati (qisqa tutashuvning turlicha koʻrinishlarida yarim oʻtkazgich qurilmada ajralayotgan issiqlik energiyasi) himoya koʻrsatkichidan oshmasa, unda yarim oʻtkazgich qurilma oʻta katta toklar ta’siriga turg‘un hisoblanadi.
Elektr qurilma va jihozlarini muhofaza qiluvchi apparat sifatida avtomatik havo oʻchirgichlari (avtomatlar)dan foydalaniladi, avtomatlar ulardagi toklar belgilangan qiymatga yetganida ishlab ketadi. Avtomatning yaxshi tomoni shuki, unda himoya qurilmasi va oʻzgartgichni normal rejimlarda oʻchirish va ulash uchun ishlatiladigan kommutatsiya apparati birgalikda tayyorlanadi. 5.1 rasmda avtomatlarning oʻrni koʻrsatilgan.Oʻzgartgichning oʻzgaruvchan tok zanjirida oʻrnatilgan avtomat (A1) tashqi shikastlanishlarda ham, ichki shikastlanishlarda ham oʻchadi. Oʻzgarmas tok zanjiridagi avtomat (A2) faqat yuklamadagi qisqa tutashuvlarda ishlab ketadi va zanjirni uzadi.
Avtomatlarning dastlabki tanlovi konstruktiv jihatlar asosida amalga oshiriladi:
─ tok turi,
─ qutblar soni,
─ ajratgichlar koʻrinishi va soni, va shu kabilar.
Avtomatlarni tanlashning keyingi shartlari 7.1 – jadvalda keltirilgan va avtomatning katalogda koʻrsatilgan parametrlarini himoya qilinayotgan zanjirdagi normalь va avariya rejimlaridagi tegishli kattaliklarini solishtirish bilan belgilanadi.
7.1 - jadval. Avtomatlarni tekshirishning asosiy shartlari
|
| |