Orali k uzunligi - O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi qashqadaryo viloyati kasbiy ta'limni...

Orali k uzunligi,
U
|
+ 10'S da
|
, simlarning DuYaidagi dirdimlari uchun, sm
|
Xamma dirdimlar uchun
|
25
gacha
|
35
|
50
|
70
|
95
|
+ 25°S da kattaroD, sm
|
- 10°s da
kychikrod, yey
|
30
|
40
|
50
|
60
|
80
|
90
|
8
|
15
|
40
|
50
|
60
|
70
|
80
|
4
|
10
|
20
|
50
|
70
|
70
|
90
|
4
|
120
|
15
|
25
| E s l a t m a : Solqilanishning keltyrilgan qiymatlari liniya simlarining orasidagi masofa 400 mm dan kam bulmaganda tugridir.
bilan boglanadi (bu yerda kup simli simlarning simidan foydalanish mumkin).
Alyuminiy va pulat-alyuminiy simlarning mahkamlanadigan joy- lariga oldindan, ular ishlatilmas- ligi uchun, alyuminiy lenta uraladi.
Oraliq tayanchlarda simlar ko’pincha izolyatorning kallagiga mahkamlaiadi, burchak tayanchlarda esa izolyatorning buyniga mahkamlanadi.
Bunda simni liniyaning simlari hosil qiladigan burchakning tashqi tomonida joylashtirish lozim. Sim- larni izolyatorning kallagiga ikki bulak sim bilan boglab mahkamlanadi (5-rasm, a). Boglagich sim izolyatorning kallagiga shunday uraladiki, uning har xil uzunlikdagi uchlari izolyator buynining ikki to- monida bulsin, keyin ikkita qisqa uchini simga 4—5 marta o’rab o’yiladi, ikkita uzun uchi esa izolyatorning kallagidan o’tkaziladi va u ham simga o’rab quyiladi.
Simni izolyatorning buyniga bog- lashda (5-rasm, b) boglagich sim, liniya simini va izolyatorning buynini sirtmorqqilib qamrab oladi, undan keyin boglagichning bir uchi simga bir yunalishda (yuqoridan pastga), boshqa uchini teskari yunalishda (pastdan yuqoriga) uraladi.
6- rasm.
Simlarni mahkamlashda tayanchda montyorning turri turishi.
A nker va oxirgi
tayanchlarda sim izolyatorning buyniga tik;in kurinishida (5-rasm, v) mahkamlanadi.
nvng temir yullar va tramvay yullaridan, shuningdek boshqa kuch liniyalari hamda aloqa liniyalari bilan kesishadigan joylarida simlar ikki qayta boglab mahkamlana- di (5-rasm, g).
Simlarni boglayotgan montyor bosh kiyimda ishlashi, montyorlik tirnoqlarida mustahkam turishi va montyorlik kamarining zanjiri bilan tayanchga ishonchli boglangan bulishi
kerak (6-rasm). Burchak tayanchda simlarni mazrsamlashda liniya simlari hosil qiladigan burchakning ichida turish man qilinadi.
Neytrali yerga ulangan tarmoqlarda kuchlanishi 40 V gacha bo’lgan larining temir-beton tayanchlari armaturasi yerga ulangan nolg’ simga mustahkam ulanishi kerak.
Liniya montaj qilingandan keyin uning tayanchlariga marka qo’yiladi. )har bir tayanch markasida liniyaning nomeri, tayanchning shuli- niyadagi tartib nomeri va tayanchning urnatilgan yili kursatiladi. Tayanchlarda sonlar, ularni uqish qulay bulgan tomonga, 3—4 m balandlikda,qo’a buyoq bilan yozib quyiladi.
Yangidan montaj qilingan DL foydalanishga topshirilishi lozim. Liniyani foydalanishga topshirishda quyidagilar tekshiriladi: liniya
ning hamma elementlari (erda turib kuzatish yuli bilan); traversalar, tiraklar, izolyatorlar va simlarning mahkamlanio’ pishiqligi (yuqoridan kuzatib); tayanchlarning kumilish chuqurligi (bahzilarini tanlab), lekin kamida 10% ni; simlarning solqilanish strelaei qiymati; simlar solqilanishining eng past nuqtasidan yergacha bulgan eng kichik masofa; yaqinlashadigan va kesishadigan joylarda simlarning gabarita.
|