Oylik o'rtacha - Muhandislik qurilish texnologiyalari

Oylik o'rtacha tashqi havoning harorat, oC
Respublika, viloyat, joy
|
Oylik o’rtacha harorat
|
O’rta yillik harorat
|
Eng kichik mutloq harorat
|
Eng katta mutloq harorat
|
Eng issiq oydagi eng katta
o’rtacha harorat
|
Eng sovuq oydagi eng kichik
o’rtacha harorat
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
|
XII
|
Denov
|
5
|
6,8
|
11,8
|
18,0
|
23,3
|
28,2
|
29,5
|
27,6
|
22,9
|
16,8
|
11,6
|
6,9
|
17,4
|
-20,5
|
44,8
|
37,0
|
1,6
|
jadval
HAVO HARORATINING SUTKALIK O’RTACHA VA ENG KATTA AMPLITUDASI
Har oyda haroratning sutka mobaynida o'rtacha va eng katta o'zgarish darajasi, oC
Respublika, viloyat, joy
|
Har oyda haroratning sutka mobaynida o'rtacha va eng katta o'zgarish darajasi
|
Haroratning sutkalik eng katta amplitudasi
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
|
XII
|
Yanvar oyida
|
Iyul oyida
|
|
Denov
|
8,5
|
9,3
|
10,6
|
11,9
|
12,4
|
13,3
|
13,5
|
13,9
|
14,4
|
13,9
|
11,9
|
9,1
|
21,1
|
19,9
|
|
jadval
TASHQI HAVONING NAMLIK DARAJASI
Suv bug'ining har oydagi partsial bosimi, gPa
Respublika, viloyat, joy
|
Suv bug'ining har oydagi partsial bosimi, gPa
|
Havoning eng kichik nisbiy namlik darajasi, %
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
|
XII
|
Eng sovuq oyda
|
Eng (jazirama)
issiq oyda
|
Denov
|
5,8
|
6,1
|
7,8
|
10,8
|
12,8
|
14,7
|
16,7
|
16,1
|
12,7
|
9,8
|
7,7
|
6,3
|
50
|
28
|
VARIANT №17 MO’YNOQ
Qatlam
|
Qurilish ashyosi
|
Qalinligi, δo [mm]
|
Hajm og’irligi, γo [kg/m3]
|
Issiqlik o’tkazuvchanlik koeffitsienti,
λo [Vt/moC]
|
Issiqlik o’zlashtirish koeffitsienti, So [Vt/m2 . oC]
|
1
|
Мрамор
|
25
|
2800
|
2,91
|
22,86
|
2
|
Маты и полосы из стеклянного волокна
прошивные
|
50
|
150
|
0,061
|
0,8
|
3
|
Железобетон
|
280
|
2500
|
1,69
|
17,98
|
4
|
Гипсоперлитовый
|
15
|
600
|
0,14
|
3,24
|
ti = 18 oC t1 = –25oC t5 = –23oC t3 = –24oC
tt = 31,8 oC n = 1
Imax = 579 Vt/m2
Io’rt =177 Vt/m2
ρ = 0,7
V = m/s
αi = 8,7 Vt/m2 . oC αt = 23 Vt/m2 . oC
∆t = 6 oC AtT = 23,7oC
Tashqi himoya qurilmalarini qish sharoitiga moslab loyihalash
Tashqi himoya qurilmasining ichki yuzasining issiqlik yutilishiga termik qarshiligini hisoblash.
1
𝛼
𝑅𝑖 =
𝑖
1
= 8,7 = 0,115
𝑚2°∁
𝑉𝑡
Tashqi yuzasining issiqlik yo’qotishga termik qarshiligini hisoblash.
1
𝛼
𝑅𝑡 =
𝑡
1
= = 0,04
23
𝑚2°∁
𝑉𝑡
Har bir qatlamning termik qarshiligini aniqlash.
𝑅 = 𝛿1 =
1 𝜆1
𝛿2
0,025
2,91 = 0,009
0,05
𝑚2°∁
𝑉𝑡
𝑚2°∁
2
𝑅2 = 𝜆
= 0,061 = 0,82
𝑉𝑡
𝑅 = 𝛿3
3 𝜆3
𝛿4
0,28
= 1,69 = 0,166
0,015
𝑚2°∁
𝑉𝑡
𝑚2°∁
4
𝑅4 = 𝜆 =
0,6 = 0,025
𝑉𝑡
Tashqi himoya qurilmasining umumiy hisobiy termik qarshilini hisoblash.
𝑅 = ∑ 𝑅 = 𝑅
+ 𝑅
+ 𝑅
+ 𝑅
+ 𝑅
= 1 + 𝛿1 + 𝛿2 + 𝛿3 + 𝛿4 + 1 =
𝑢𝑚
𝑖 1 2 3
4 𝛼𝑖
𝜆1
𝜆2
𝜆3
𝜆4
𝛼𝑡
= 0,115 + 0,009 + 0,82 + 0,166 + 0,025 + 0,04
𝑚2°∁
= 1,175
𝑉𝑡
Tashqi havo haroratining tanlab olinadigan qiymati qurilma issiqlik
inersiyasiga bog’liq. Himoya konstruksiyasining issiqlik inersiyasini berilgan ko’p qatlamli tashqi himoya qurilmasi uchun aniqlash.
𝐷 = ∑ 𝛿 × 𝑆 = 𝛿1 × 𝑆
+ 𝛿2 × 𝑆
+ 𝛿3 × 𝑆
+ 𝛿4 × 𝑆 =
𝜆 𝜆1
1 𝜆2
2 𝜆3
3 𝜆4 4
= 0,009 × 22,86 + 0,82 × 0,8 + 0,166 × 17,98 + 0,025
× 3,24 = 0,20574 + 0,656 + 2,98468 + 0,081 = 3,92742
≈ 3,9
D<4 bo’lgani sababli tashqi hisobiy harorat 1 sutkalik sovuq kun bo’yicha olinadi, ya’ni t1 = –25oC
Ruhsat qilingan umumiy qarshilikni toppish.
𝑟𝑞
𝑛 × (𝑡𝑖 − 𝑡𝑡)
1 × (18 − (−25) ) 43
𝑚 2°∁
𝑅𝑢𝑚 =
∆𝑡
=
× 𝛼𝑖
= = 0,82
6 × 8,7 52,2
𝑉𝑡
Qish sharoitiga moslab loyihalangan umumiy hisobiy qarshilik umumiy ruhsat qilingan qarshilikdan kata yoki shunga teng bo’lishi kerak. Bu ikki ko’rsatkichni solishtirib ko’rish.
𝑅𝑟𝑞 < 𝑅
𝑢𝑚 𝑢𝑚
0,82 < 1,175
Demak, mazkur tashqi himoya qurilmasi issiqlik texnikasi talablariga to’la javob beradi. Bino tashqi himoya konstruksiyasi qish sharoitida bino ichidagi haroratni insonga kerakli bo’lgan me’yorida saqlab tura oladi.
Tashqi to’siq konstruksiyasining ixtiyoriy nuqtasiagi haroratni aniqlash
𝑥 𝑖
𝑅𝑢 𝑥
𝑡𝑅𝑖 = 𝑡𝑖 −
𝑡𝑖 − 𝑡𝑡
𝑅𝑢
× 𝑅𝑖 = 18 −
18 − (−25)
1,175 × 0,115 = 13,8 ℃
𝑡4 = 𝑡𝑖 −
𝑡𝑖 − 𝑡𝑡
𝑅𝑢
× (𝑅𝑖 + 𝑅4) = 18 −
18 − (−25)
1,175 × (0,115 + 0,025)
𝑡 = 𝑡
= 12,9 ℃
− 𝑡𝑖 − 𝑡𝑡 × (𝑅
+ 𝑅
+ 𝑅 ) =
3 𝑖
𝑅𝑢
𝑖 4 3
= 18 −
18 − (−25)
1,175 × (0,115 + 0,025 + 0,166) = 6,8℃
𝑡 = 𝑡
− 𝑡𝑖 − 𝑡𝑡 × (𝑅
+ 𝑅
+ 𝑅
+ 𝑅 ) =
2 𝑖
𝑅𝑢
𝑖 4 3 2
= 18 −
18 − (−25)
1,175 × (0,115 + 0,025 + 0,166 + 0,82)
= −23,2℃
𝑡 = 𝑡
− 𝑡𝑖 − 𝑡𝑡 × (𝑅
+ 𝑅
+ 𝑅
+ 𝑅
+ 𝑅 ) =
1 𝑖
𝑅𝑢
𝑖 4 3 2 1
= 18 −
18 − (−25)
1,175 × (0,115 + 0,025 + 0,166 + 0,82 + 0,009)
𝑡 = 𝑡
= −23,5℃
− 𝑡𝑖 − 𝑡𝑡 × (𝑅
+ 𝑅
+ 𝑅
+ 𝑅
+ 𝑅
+ 𝑅 ) =
𝑅𝑡 𝑖
𝑅𝑢
𝑖 4 3
2 1 𝑡
= 18 −
18 − (−25)
2,73 × (0,115 + 0,025 + 0,166 + 0,82 + 0,009
+ 0,04) = −25℃
4>
|