Nazoratda turuvchi - Havoni tarkibiy qismlarga ajratish

Nazoratda turuvchi
ko‘rsatkichning nomlanishi, datchik o‘rnatilgan joylar va namuna olish joylari
|
Texnologik
chizmada asboblar funksiyalarining harfdagi va raqamdagi
belgilanishi
|
O‘lchov birliklar
|
Normalar
va texnologik ko‘rsatkich-lar
|
Nazorat va boshqaruv vositalarining o‘rnatilgan joyi
|
Nazorat va boshqaruv vositalari ro‘yhati va texnik tarifi
|
|
Nazorat
qiluvchi shaxs
| | |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
601-02. Havo kompressori
|
C612001A bo‘lgan NO‘A havosi kompressoridan chiquvchi sovituvchi aylanma suvning harorati
|
612TG
01001A
|
°C
|
40
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetallik ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismining uzunligi: 220mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
C612001B bo‘lgan NO‘A havosi kompressoridan chiquvchi sovituvchi aylanma suvning harorati
|
612TG
01001B
|
°C
|
40
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetallik ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismining uzunligi: 220mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
D612001A bo‘lgan regenerativ qurituvchidan chiquvchi sovituvchi aylanma suvning harorati
|
612TG
02003
|
°C
|
40
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetallik ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismining uzunligi: 220mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
D612001B bo‘lgan regenerativ qurituvchidan chiquvchi sovituvchi aylanma suvning harorati
|
612TG
03004
|
°C
|
40
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetallik ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismining uzunligi: 220mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
C612001A bo‘lgan NO‘A havosi kompressoridan chiquvchi sovituvchi aylanma suvning harorati
|
612TG
08101A
|
°C
|
40
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetallik ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismining uzunligi: 180mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
C612001B bo‘lgan NO‘A havosi kompressoridan chiquvchi sovituvchi aylanma suvning harorati
|
612TG
08101B
|
°C
|
40
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetallik ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismining uzunligi: 180mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
C612001A bo‘lgan NO‘A havosi kompressoridan chiquvchi sovituvchi aylanma suvning harorati
|
612TG
08102A
|
°C
|
40
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetallik ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismining uzunligi: 180mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
C612001B bo‘lgan NO‘A havosi kompressoridan chiquvchi sovituvchi aylanma suvning harorati
|
612TG
08102B
|
°C
|
40
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetallik ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismining uzunligi: 180mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
C612001A bo‘lgan NO‘A havosi kompressoridan chiquvchi sovituvchi aylanma suvning harorati
|
612TG
09101A
|
°C
|
40
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetallik ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismining uzunligi: 180mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
C612001B bo‘lgan NO‘A havosi kompressoridan chiquvchi sovituvchi aylanma suvning harorati
|
612TG
09101B
|
°C
|
40
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Bimetallik ko‘rsatuvchi termometr
Shkala: (0 ÷ 100) °C
O‘rnatilgan qismining uzunligi: 180mm
Aniqligi: 1,5
|
Apparatchi
|
C612001A bo‘lgan NO‘A havosi kompressoriga
kiruvchi sovituvchi suvning bosimi
|
612PG
01001A
|
MPa
|
0,45
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchov diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
Aniqligi: 1,6
|
Apparatchi
|
C612001B bo‘lgan NO‘A havosi kompressoriga
kiruvchi sovituvchi suvning bosimi
|
612PG
01001B
|
MPa
|
0,45
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometer
O‘lchov diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
Aniqligi: 1,6
|
Apparatchi
|
F612001A havo filtridagi bosim o‘zgarishi.
maksimal bosim bo’yicha signalizatsiyasi
|
612PDIAH
01001A
|
MPa
MPa
|
0,02
0,1
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Differensial bosim datchigi
O‘lchov diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
(Komplektdagi jihoz)
DCS dan boshqarish tizimi
|
kompressor qurilmalari mashinisti
|
F612001B havo filtridagi bosim o‘zgarishi.
maksimal bosim bo’yicha signalizatsiyasi
|
612PDIAH
01001B
|
MPa
MPa
|
0,02
0,1
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Differensial bosim datchigi
O‘lchov diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
(Komplektdagi jihoz)
DCS dan boshqarish tizimi
|
kompressor qurilmalari mashinisti
|
D612001A bo‘lgan
regenerativ qurituvchiga
kiruvchi sovituvchi aylanma suvning bosimi
|
612PG
02004
|
MPa
|
0,45
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometr
O‘lchov diapazoni: (0 ÷ 1,0) °C
Aniqligi: 1,6
|
kompressor qurilmalari mashinisti
|
D612001B bo‘lgan
regenerativ qurituvchiga
kiruvchi sovituvchi aylanma suvning bosimi
|
612PG
03005
|
MPa
|
0,45
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometr
O‘lchov diapazoni: (0 ÷ 1,0) °C
Aniqligi: 1,6
|
kompressor qurilmalari mashinisti
|
V612002 bo‘lgan bufer rezervuaridagi havoning bosimi
|
612PI
04001
|
MPa
|
0,77
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchov diapazoni: (0 ÷ 1,6) MPa
Aniqligi: 0,2
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smena
muhandisi
|
V612002 bo‘lgan bufer rezervuaridagi havoning bosimi
|
612PG
04002
|
MPa
|
0,77
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometr
O‘lchov diapazoni: (0 ÷ 1,6) MPa
Aniqligi: 1,6
|
kompressor qurilmalari mashinisti
|
V612001A bo‘lgan
resiverdagi havoning bosimi
|
612PG
04003A
|
MPa
|
2,9
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometr
O‘lchov diapazoni: (0 ÷ 6,0) MPa
Aniqligi: 1,6
|
kompressor qurilmalari mashinisti
|
V612001B bo‘lgan
resiverdagi havoning bosimi
|
612PG
04003B
|
MPa
|
2,9
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
|
Ko‘rsatuvchi manometr
O‘lchov diapazoni: (0 ÷ 6,0) MPa
Aniqligi: 1,6
|
kompressor qurilmalari mashinisti
|
NO‘A havosining qurilmadan chiquvchi bosimi
|
612PI
04004
|
MPa
|
0,7
|
Ko‘rsatuvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchov diapazoni: (0 ÷ 1,6) MPa
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smenadagi muhandis
|
V612001A/B bo‘lgan
resiverdan chiquvchi havo bosimining avtomatik boshqaruvi.
minimal bosim bo’yicha
signalizatsiya.
minimal bosim bo’yicha
blokirovka.
612 XV-04005B bo‘lgan resiverdan chiquvchi klapanining minimal
bosimda avtomatik holda ochilishi va maksimal
bosimda ochilishi
|
612PICASLLL
04005
612PV
04005A
|
MPa
MPa
MPa
|
0,7
dan ko’p
0,70
0,65
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Signalizatsiya
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Bosim datchigi
O‘lchov diapazoni: (0 ÷ 1,6) MPa
DCS dan boshqarish tizimi
DN 6ʺ bo‘lgan pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan «НО»
|
Smenadagi muhandis
|
C612002 kompressorga
kiruvchi sovituvchi suvning bosimi
|
612PG
04006
|
MPa
|
0,45
|
Ko‘rsatuvchi Joydagi
|
Ko‘rsatuvchi manometr
O‘lchov diapazoni: (0 ÷ 1,0) MPa
Aniqligi: 1,6
|
Apparatchi
|
NO‘Ahavosibosiminingavtomatikboshqaruvi.
minimal bosim bo’yicha signalizatsiya
minimal bosim bo’yicha blokirovka
612PV-04007 bo‘lgan
klapanning minimal bosimda yopiladi
|
612PICASL,LL
04007
612PV
04007
|
MPa
MPa
MPa
|
0,7
0,65
0,60
|
Ko‘rsatuvchi
Rostlovchi
Signalizatsiya
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
Joyida
|
Bosim datchigi
O‘lchov diapazoni: (0 ÷ 1,6) MPa
DCS dan boshqarish tizimi
DN 6ʺ bo‘lgan pnevmatik turdagi boshqaruvchi klapan «НЗ»
|
Smenadagi muhandis
|
V612001A bo‘lgan rezervuardagi havoning bosimi.
maksimal bosim bo’yicha signalizatsiya
minimal bosim bo’yicha
signalizatsiyasi
maksimal bosim bo’yicha blokirovka
C612002kompressori to‘xtaydi
|
612PIASH,HHL
04008A
|
MPa
MPa
MPa
MPa
|
2,7
2,95
2,7
3,1
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchov diapazoni: (0 ÷ 6,0) MPa
Aniqligi: 0,2
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smenadagi muhandis
|
V612001B bo‘lgan rezervuardagi havoning bosimi.
maksimal bosim bo’yicha signalizatsiya
minimal bosim bo’yicha
signalizatsiyasi
maksimal bosim bo’yicha blokirovka
C612002 kompressori to‘xtaydi
|
612PIASH,HHL
04008B
|
MPa
MPa
MPa
MPa
|
2,7
2,95
2,7
3,1
|
Ko‘rsatuvchi
Signalizatsiya
Blokirovka
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Bosim datchigi
O‘lchov diapazoni: (0 ÷ 6,0) MPa
Aniqligi: 0,2
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smenadagi muhandis
|
Texnik havoningsarfi
|
612FQI
04002
|
m3/h
|
3300
|
Ko‘rsatuvchi
Umumlashti-ruvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Girdobli sarf o‘lchagich
O‘lchov diapazoni: (0 ÷ 8000) m3/h
Aniqligi: 0,75
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smenadagi muhandis
|
NO‘A havosining sarfi
|
612FQI
04003
|
m3/h
|
3200
|
Ko‘rsatuvchi
Umumlashti-ruvchi
Joyida
MBP dagi ko‘rsatkich
|
Girdobli sarf o‘lchagich
O‘lchov diapazoni: (0 ÷ 6000) m3/h
Aniqligi: 0,75
DCS dan boshqarish tizimi
|
Smenadagi muhandis
|