Gazni dastlabki tayyorlash qurilmasi (GDTQ)

123
Gaz yig‘ishning barcha tizimi GDTQ kirish qatorlarida o‘rnatilgan
ehtiyot
saqlovchi klapanlarning o‘rnatilgan bosimi - 121 kgc/sm
2
– maksimal bosimga
mo‘ljallangan.
GDTQ-1 da gaz separatsiyalashning ikkita maydonchasi joylashtirilgan. Bitta
maydonchada, har biri 3 mln.m
3
/sutka unumdorlikdagi ishchi gazseparatorlarning 4 ta
bloki o‘rnatilgan.
Ikkinchi maydonda har biri 3 mln.m
3
/sut unumdorlikdagi birlamchi ishchi
separatorlarning 6 ta bloki va bitta o‘lchov separatori ko‘zda tutilgan.
YP larning umumiy soni– 15
BT larning umumiy soni – 7
Quduqlar soni – 125
Tabiiy gaz (325x25 mm li umumiy kollektordan (273x20 mm li to‘rtta parallel
kollektorlar bo‘yicha tarmoqlanadi va S-1/(1-4) separatorlariga kelib tushadi.
Ko‘rinishidan GDTQ-1 ning I-navbati texnologik qatorlari bir-biriga o‘xshash
bo‘lganligidan texnologik sxema tasviri birinchi qator uchun bayon etiladi.
Gaz 64-66 kgk/sm
2
gacha bosimda va 65-70 °С
haroratda, № 26 /28, 30, 32/
elektr uzatmali zavixritel orqali gaz oqimi yuqori qismidagi gorizontal silindrik
apparat - S- 1/1 gaz separatoriga kelib tushadi. Zavixritelda gaz oqimi, ko‘chma
silindrning yo‘naltiruvchi parraklari hisobidan aylanma harakat sodir bo‘ladi.
Suyuqlik tomchilari va mexanik aralashmalar markazdan qochma kuchlar hisobiga
naychaning devoriga urilib, apparatning gorizontal qismiga oqib keladi.
S-I dan chiqishdagi harorat TSP qarshilik termometrda o‘lchanadi va operator
xonasidagi shitda ko‘p nuqtali ko‘prik bilan qayd etiladi.
S-I apparatining gorizontal qismidagi qatlam suvining solishtirma og‘irliklari
har-xilligi uchun uglevodorodli kondensatdan ajratiladi BI ga haydaladi.
Uglevodorodli kondensat koritasimon vannachada yig‘iladi va umumiy
kollektorga chiqariladi.
S-1/2 separatoridan
gazning chiqish joyida, operatorlik xonasiga ikkilamchi
moslama bilan yozishga chiqaradigan, GDTQ-1 dan gazning chiqish kollektori
bosimini tanlab olish moslamasi joylashgan.
124
Y-1/1 qatlam suvlari degazatorida suyuqlikning chegaralangan sathlari
to‘g‘risida signalizatsiya operator xonasidagi shitga elektrotutashuvli manometrli sath
o‘lchagichdan chiqariladi.
Quvur o‘tkazgichlarda va apparatlarda harorat va
bosim nazorati bevosita shu
joyda o‘rnatilgan manometrlar va termometrlar vositasida amalga oshiriladi.
Gaz ishchi separatorlardan № 195 (196:200) elektropnevmouzatmali kranlar
orqali va o‘lchov separatoridan № 194 kran orqali ikkita parallel kollektorga
uzatiladi, keyin esa № 288:290 kranlari va aylanma klapanlari orqali uchta gaz
o‘tkazgich bo‘yicha BI ga uzatiladi.
Gaz yig‘ishning barcha tizimi, GDTQ kirish qatorlarida o‘rnatilgan ehtiyot
saqlovchi klapanlarning o‘rnatilgan bosimi – 121 kgk/sm
2
maksimal bosimga hisob-
kitob qilingan.
Quduqlarning favvorali armaturasida, YP dan GDTQ gacha kollektorlarda va
shleyflarda bosim ko‘tarilganda quduqdan ajratib qo‘yadigan separator-klapan ko‘zda
tutilgan.
“Sho‘rtanneftgaz” MChJ korxonasida, ya’ni gazni qayta ishlash zavodiga
konlardan quvuq orqali kelayotgan tabiiy gazlarni past haroratli ajratish qurilmasida
tozalanadi. Quyida past haroratda gazdan suyuq
uglevodorodlarni ajratish
qurilmasining texnologik sxemasi keltirilgan(XIII.9-rasm).