Elektr ta'minotini ta'mirlash pribori

|
Elektr ta'minotini ta'mirlash pribori
|
bet | 4/10 | Sana | 12.01.2024 | Hajmi | 1,23 Mb. | | #136142 |
Bog'liq 1-amaliy Diagnostika qilish va tuzatish jihozlari bilan tanishish va ishlashni o’rganish. (2 soat)Elektr ta'minotini ta'mirlash pribori
220 V alternativ oqim tarmog'idan ishlaydigan kuchlarni ta'mirlash va sinovdan o'tkazishda, bu kabi vazifalarni kichik farqlar bilan hal qilish kerak. Shu tufayli tekshirilgan elektr ta'minoti noto'g'ri ishga jiddiy zarar oldini olish uchun haddan tashqari himoya qilish va (joriy iste'mol doimiy nazorat bilan nominal qiymati noldan kuchlanish oshirish) bir tekis ishga tushirish nafaqat bo'lishi afzallik beriladi. (- 10% 220 V 5% + /) teng muhim tarmoq keskinlik oralig'ida elektr yetkazib ishlashini tekshirish uchun imkoniyat bo'ladi. Lekin galvanik izolyatsiyalash faqat elektr qurilmalar bilan ishlashni emas, balki xodimlarni elektr toki urishidan himoya qilish uchun ham talab etiladi. Bu talablarga, laboratoriya AC quvvat manbai yordamida albatta, eng oson yo'l amalga oshirish, ammo ular kamdan-kam uchraydi chunki u qimmat uchun. Ko'p hollarda siz shaxsan voltmetre, bir ampermetre, bir sug'urta qutisini, rostlash uchun quvurlar va laboratoriya avtotransformatori dan galvanik izolyatsiya va silliq start-up kuchlanish uchun bir transformatör o'z ichiga oladi test stendini, yig'ilgan qilishingiz mumkin.
Elektr energiyasini etkazib berishning barcha turdagi doirasidagi chiqish davrlarini sinovdan o'tkazish yuk birliklari yordamida amalga oshiriladi. Qilingan ish hajmiga va mavjud vositalarga qarab, bu elektron yuk bloki yoki kuchli qarshilik to'plamlari bo'lishi mumkin.
Akkumulyator batareyalari testerlari
Afsuski, ushbu qurilmalar mahalliy mutaxassislarga ma'lum emas. Zaryadlanuvchi batareyalar uzluksiz quvvat manbai omurgasını hosil qiladi. Ishlash jarayonida shaxsiy akkumulyator hujayralari muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin. Ko'pincha, bu faqat batareyaning umumiy quvvatini pasayishiga olib keladi va texnik xodimlar uchun e'tiborga olinmaydi. Ehtiyotsizlik uchun to'lov elektr uzilishi paytida uzluksiz quvvat manbai talab qilinadigan kuchlanishni taxminiy vaqt ichida etkazib bera olmagani holda amalga oshiriladi.
Shuning uchun, muayyan vaqt ichida uzluksiz elektr ta'minoti to'xtatilmasligiga ishonch hosil qilish uchun vaqti-vaqti bilan uni tekshirish kerak. Buning sababi batareyani quvvati o'chirilganda yoki akkumulyatorning elementlarini maxsus qurilma bilan sinab ko'rish vaqtini belgilash orqali amalga oshirilishi mumkin. Sinov usuli juda oddiy va o'tkazuvchanlikni o'lchashdan iborat - yuqori o'tkazuvchanlik ko'proq batareya quvvati degan ma'noni anglatadi. Bunday o'lchovlar ajratilgan va ishlaydigan batareyalarda ham amalga oshirilishi mumkin. Agar bir xil turdagi batareykalar bir xil rejimda ishlagan bo'lsa, ularning elementlarining o'tkazuvchanlik o'lchovlari bir xil bo'lishi kerak. Muhim farqlar aniqlanganda (20-40 foizdan ko'p), hujayra yoki butun akkumulyatorni almashtirish kerak. Haqiqiy o'tkazuvchanlik o'lchovlari bilan bir qatorda, ishlab chiqilgan asboblar o'lchov vaqtida batareya va temperaturaning yakuniy natijasiga ta'sirni bartaraf etish, shuningdek hisobotni chop etish uchun ma'lumotlarni saqlash uchun natijalarning matematik ishlov berishini amalga oshiradi.
|
| |