Topraklama qanday qilish kerak - fotosuratlar bilan batafsil ko'rsatmalar

|
Topraklama qanday qilish kerak - fotosuratlar bilan batafsil ko'rsatmalar
|
bet | 3/9 | Sana | 04.06.2024 | Hajmi | 325,78 Kb. | | #259986 |
Bog'liq Zaminlash.Topraklama qanday qilish kerak - fotosuratlar bilan batafsil ko'rsatmalar
Topraklama qurilmasi ikki bosqichga bo'linadi - tuproqli elektrodlarni o'rnatish va sxemani qalqonga ulash. Jarayonning murakkabligini hisobga olgan holda, barcha ishlarni ikki kunga bo'lish mumkin. Asosiysi, quruq ob-havoni kutish.
Tuproqli aylanish qurilmasi
Ishchi uchun yagona talab - bu jismoniy kuch, chunki siz balyozni yaxshilab silkitishingiz kerak bo'ladi.
O'chirish uchun joy tanlash juda muhim - elektr toki buzilgan taqdirda, odamlar va hayvonlar undan yuqori bo'lmasligi kerak. Ideal variant - to'siqni o'ralgan gulzor yoki asfaltlangan yo'l ostida yashirish.
Kontur ostidagi joy belgilangan. Eng mashhur sxema uchburchakdir, chunki o'tkazuvchanlik xususiyatlarini yaxshilash uchun kontaktlarning zanglashiga olib keladigan elektrodlarining minimal soni uchtadir. Ularning orasidagi optimal masofa 1,2 m, lekin u 1 m dan 1,5 m gacha o'zgarishi mumkin.Tuproq elektrodlari orasidagi bir xil qadamni kuzatish muhimdir.
Loop uydan 1 m dan yaqinroq joylashtirilmasligi kerak bo'lsa-da, maksimal masofa 10 m dan oshmasligi kerak.
Teng yon tomonli uchburchakning belgisi bo'ylab va uy tomon 50-70 sm chuqurlikdagi xandaq qazilgan.Metal burchaklar yoki quvurlar cho'qqilarda balyozning kuchli zarbalari bilan tuproq muzlashdan pastroq chuqurlikka (o'rtacha 2-3 m). Balyoz qanchalik og'ir bo'lsa, ish tezroq ketadi. Va mis quvurlardan yasalgan er elektrodlarini oddiy puncher bilan urish juda qulay.
Tuproq elektrodlarining ustki uchlari oxirigacha tiqilib qolmaydi, lekin xandaqni to'ldirgandan so'ng, ularning ustida yana 50 sm tuproq bo'ladi.
Uchburchakning uchlari metall chiziqlar yoki novdalar bilan bog'langan. Bo'g'inlarni payvand qilish juda muhim - bu mahkamlagichlardan foydalanganda murvatlarning muntazam tortilishiga yo'l qo'ymaydi. Agar topraklama o'tkazgichi va metall aloqa o'rtasida aloqa bo'lmasa, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan barcha ishlar ma'nosizdir. (13)
Uyga boradigan tuproq o'tkazgich ham sxemaga payvandlanadi. Oxirida, uyning devorida joylashgan, murvat payvandlanadi, unga qalqondagi avtobusdan tuproqli sim o'tadi.
Sovutgandan keyin barcha payvandlash bo'g'inlari bir necha qatlamlarda bitum mastikasi bilan surtiladi. Bu korroziya va natijada aloqa yo'qolishining oldini oladi.
Xandaq tuproq bilan qoplangan va sirtda joylashgan topraklama o'tkazgichining bir qismi ("er" avtobusi) metallni namlikdan himoya qilish uchun bo'yalgan. Tuproq o'tkazgich uchun an'anaviy bo'yoq qizil rangga ega. Lekin hech qanday holatda siz butun o'tkazgichni bo'yashingiz kerak emas - kuchlanishni yo'qotish uchun u erga tegishi kerak.
Tuproqni qalqonga ulash bo'yicha ishlar boshqa kunga qoldirilishi mumkin - agar hamma narsa to'g'ri bajarilgan bo'lsa, sxema 50-70 yil ta'mirsiz davom etadi, shuning uchun sizda elektr jihozlari allaqachon ulangan bo'lsa, ulanishga shoshilishingiz kerak. tarmoq.
To'g'ri topraklama ulanishi xavfsizlik va jihozlarning uzoq xizmat qilish muddati kafolati hisoblanadi
"Yer" avtobusini qalqonga to'g'ri ulash juda muhimdir. Buning uchun mis, alyuminiy yoki po'lat o'tkazgichlar ishlatiladi. Mis mahsulotlari uchun kesma 10 kvadrat mm dan kam bo'lmasligi kerak, alyuminiy uchun - 16 kvadrat mm, po'lat uchun - 75 kvadrat mm. Metall chiziqlar ham, o'ralgan simlar ham ishlatilishi mumkin.
Metall chiziqlarni mahkamlash uchun murvatning diametri bo'ylab teshik ochiladi va yong'oq va yuvish vositasi bilan o'rnatiladi. Boltlarga simlar maxsus terminallar bilan mahkamlangan bo'lishi kerak va hech qanday holatda ularga o'ralmasligi kerak.
Qo'shimchani porlash uchun tozalash va yog 'bilan qoplangan bo'lishi kerak - bu metallni oksidlanish va elektrokorroziyadan himoya qiladi.
Qalqonga topraklama o'tkazgich ham vintli ulanish bilan korpusga biriktirilgan. Kommutator eshigi erga ulanmagan bo'lsa, u boshqa o'tkazgich bilan erga ulangan bo'lishi kerak. Qalqondagi tuproqli avtobuslarni turli xil qurilmalar uchun etarli miqdordagi teshiklari bilan oldindan tanlash muhimdir - ikkita simni bir nuqtaga ulash qat'iyan man etiladi.
Elektr jihozlarini umumiy tuproqli pastadir orqali emas, balki "toza" erga ulash yaxshiroq degan keng tarqalgan noto'g'ri tushuncha mavjud. Ammo bu holda, ko'p sonli "individual" topraklama o'tkazgichlari o'zlarining zanjirlarini yaratadilar, bir qurilmada elektr uzilib qolganda, ehtimol boshqasida kuchlanish paydo bo'lishi mumkin.
Topraklama tekshiruvi
Topraklama tekshiruvini e'tiborsiz qoldirmaslik juda muhimdir. Ideal holda, payvandlash joyidagi kontaktlar uzoqlashmaganligiga ishonch hosil qilish uchun bir necha yilda bir marta amalga oshirilishi kerak. Tekshirish bir martalik foydalanish uchun sotib olish tavsiya etilmaydigan maxsus o'lchov asboblari bilan amalga oshiriladi. Maxsus ohmmetrsiz, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan qarshiligini tekshirish foydasiz va hatto xavfli.
Shunday qilib, oddiy lampochka faza va kontaktlarning zanglashiga olib ulanganda, hatto elektr zanjiri o'rniga tuproqqa tirgak tiqilib qolsa ham - kam quvvat sarfi tufayli yonadi. Agar siz isitgich kabi kuchli qurilmadan foydalansangiz, bu sog'liq uchun xavfli bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan qarshiligini aniq o'lchash kerak - u 4 ohmdan oshmasligi kerak.
Siz uch elektrodli usulni ampermetr va voltmetr bilan ishlatishingiz mumkin va oqim manbai sifatida 12-16 voltli pastga tushadigan transformatorni olishingiz mumkin, lekin hamma ham bu qurilmalarga ega emas. Shuning uchun, bir marta elektrchini taklif qilish va bajarilgan ishlarning sifatiga ishonch hosil qilish yaxshiroqdir!
Bugungi kunda deyarli har bir qishloq uyi elektr jihozlari bilan jihozlangan. Ularning ishlashi xavfsizligi binolarga o'rnatilgan elektr jihozlarini topraklama qurilmasi bilan ulash orqali ta'minlanadi. To'g'ri bajarilgan himoya topraklama odamlarga elektr toki urishi ehtimolini yo'q qiladi va agar ular SPD bilan himoyalangan bo'lsa, maishiy texnika va murakkab texnik qurilmalarning haddan tashqari kuchlanish ta'siridan ishdan chiqishini oldini oladi. Ulanish sxemasini tanlash turli omillarga bog'liq. Xususiy uyda, ko'p qavatli uydan farqli o'laroq, topraklama mustaqil ravishda amalga oshirilishi mumkin. Ushbu qo'llanma uni qanday ulashni aniqlashga yordam beradi.
|
| |