IZOLATORLAR TASNIFI - O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi qashqadaryo viloyati kasbiy...

|
O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi qashqadaryo viloyati kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish xududiy boshqarmasi dehqonobod tuman 1-son kasb-hunar maktabi
|
bet | 59/104 | Sana | 07.12.2023 | Hajmi | 0,62 Mb. | | #113156 |
Bog'liq O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi q-hozir.org2.IZOLATORLAR TASNIFI
Vazifasi
bo‘yicha
|
Konstruktiv tuzilishi bo‘yicha
|
Ichki qurilma
|
Tashqi
qurilma
|
Ichki — tashqi qurilma
|
Tayanchli
|
Armatura ishlovi bo‘yicha
|
Tayanch-
shtirli
|
—
|
|
Tashqi
|
—
|
Ichki
|
—
|
—
|
Aralash
|
—
|
—
|
0‘tuvchi
|
Bino ichida ishlash uchun
|
—
|
—
|
Liniyali
|
—
|
Shtirli
|
—
|
—
|
Tarelkasimon
|
—
|
—
|
0‘zakli
|
—
|
Sanoatchastotasidakuchlanishasta-sekinoshiribborilganda, izolatorningproboygaolibkeluvchikuchlanishiningengkichikqiymatiizolatortashqiizolatsiyasichidovchikuchlanishidankattabo‘lishikerak (quruqholatda), masalan, qattiqizolatorlaruchun 1,6 martadankamemas, yarimsuyuqvaplastinkaliizolatorlarda 1,3 martadankamemashamdasuyuqvaqog‘ozmoyliizolatsiyada 1,2 martadankamemas.
Izolatorning asosiy mexanik tavsifi — nuratuvchi kuchning minimal qiymati bo‘lib, izolatorning o‘qiga perpendikular qilib yo‘naltirilgan. Yana asosiy parametrga qattiqlik ham kiradi (qattiqlik bu izolator boshiga ta’sir etuvchi kuchning izolator og'gandagi kuchga nisbatiga aytiladi). Tayanch izolatorlarning qattiqligi ular konstruksi- yalari, nominal kuchlanish qiymatlariga bog'liq. 35 kV Иizolatorlar katta qarshilikka ega, chunki ularning balandligi nisbatan kichik. Yuqoriroq kuchlanishli izolatorlar baland bo‘lgani uchun kichik qiymatli qattiqlikka ega (3000—2000 N/mm).
Tayanchli ichki izolatorlar ishlab chiqarish GOST 15131—77 va GOST 19797—80 larga asosan, 6, 10, 20, va 35 kV kuchlanishga mo‘ljallangan foydalanish jarayonida tayanchli izolatorlar eguvchi yuklama ta’sirida bo‘ladi. Bu asosan QT davridagi elektr-dinamik kuchlar tufayli bo'lib, bu kuchlar izolator o‘qiga to‘g‘ri yo'nalgan.
Ba’zi bir hollarda tayanch izolatorlari tortish, cho‘zilish, buralish kuchlari ta’sirida bo‘ladilar. Bu izolatorning mexanik bardoshliligi 375, 750, 1250, 2000, 3000, 4250 va 6000 N (1 N-10 N, 8.5) kabi qiymatlarga ega.
Har xil potensialga ega bo'lgan metropolitenning qurilmalari ochiq bo‘g‘inlari elektr izolatsiyasini va mexanik aloqalarni yaxshilash uchun tayanch konstruksiyasi va izohlari takomillashgan. Armaturasi tashqariga o‘rnatilgan izolatorning izolatsiyalovchi detali (1-rasm) ichi o‘yilgan jism bo‘lib, yuqori va pastki qismlaridan armaturafangan. Yuqori armatura shakli (izolator qalpog‘i) aylana ko‘rinishida. Qalpoqning yon tomonida rezbalangan teshik bo'lib, unga tok o‘tkazgich shina yoki elektr apparati detallari o'rnatiladi. Pastki armatura (asos yordamida izolator mahkamlanadi) aylana yoki kvadrat shaklida bo‘ladi.
Izolatorning armaturalangan detali yuzasiga bir xil qalinlikda (1 mm) bitum suriladi. Izolator armaturasi va sement choklarga namga bardosh qoplamalar suriladi.
Izolatorning tashqi tarafida kichik va yupqa qovurg'alar ko'zda tutilgan. Bitta qovurg‘a 6—10, ikkitasi 20, uchtasi 25 kV ga mo‘ljallangan. Bunday konstruksiyali izolatorlarning kamchiligi —
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi qashqadaryo viloyati kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish xududiy boshqarmasi dehqonobod tuman 1-son kasb-hunar maktabi
|