III bob. Foxboro SRD960 markali potensiometrning o‘lchash sxemasini tahlil qilish

|
III bob. Foxboro SRD960 markali potensiometrning o‘lchash sxemasini tahlil qilish
|
bet | 5/8 | Sana | 12.08.2024 | Hajmi | 120,8 Kb. | | #269378 |
Bog'liq 1 (2)III bob. Foxboro SRD960 markali potensiometrning o‘lchash sxemasini tahlil qilish
3.1 Foxboro SRD 991 markali pozisionerning ishlash prinsipi va qo‘llanilish sohalari.
SRD991 seriyali joylashtiruvchilar bugungi kunda bozorda mavjud bo'lgan eng ilg'or texnologiyalarni taklif qilishadi. Ular orasida simsiz aloqa va konfiguratsiya uchun infraqizil interfeys, ko'p tilli to'liq matnli grafik LCD va avtomatlashtirishda ishlatiladigan har qanday aloqa protokolini tanlash imkoniyati mavjud. Shuningdek, qayd etilgan valf sayohat ma'lumotlarini tahlil qilish uchun ilg'or dasturlar va usullar taklif etiladi.
Barcha diagnostika funktsiyalari oson sozlanishi mumkin va qurilma turi menejeri (VALcare) tufayli mahalliy uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish stantsiyasida ko'rsatiladi. Bundan tashqari, joylashtiruvchi qurilma turi menejeri konfiguratsiya va diagnostika ma'lumotlarini hisobga olgan holda klapanlarning xizmat ko'rsatish hisobotini to'liq tahrirlash imkonini beradi. Srd991 pozitsionerlari, shuningdek, operatorga favqulodda to'xtash tizimining klapanlarining ishlashini aniqlashga imkon beradigan to'liq bo'lmagan harakat sinovini boshqarishga qodir.
1-rasm. Foxboro SRD 991 ning ko’rinishi.
Asosiy afzalliklari:
Oson ishlash, menyu bilan grafik LCD
Korpus qopqog'i yopilganda ko'rinadigan ko'p tilli to'liq matnli displey
Tugmalar yordamida barcha parametrlarni mahalliy sozlash imkoniyati
Vaziyat va diagnostika xabarlari LCD-da ko'rsatiladi
Profilaktik valf xizmatini amalga oshirish uchun takomillashtirilgan diagnostika
Vana xususiyatlarining yaxshilangan diagnostikasi va ishqalanish kuchlarini onlayn tahlil qilish
3-darajagacha (SIL 3)xavfsizlik to'liqligi talablariga muvofiq foydalanish imkoniyati
Yivli tizimlar uchun to'liq bo'lmagan zarba sinovi
420 Ohm yukda HART protokoli
FISCO-ga asoslangan IEC 1158-2 standartiga muvofiq PROFIBUS-PA protokoli bo'yicha ma'lumot almashish
Pid, AO, 2XDI, DO funktsional birliklari va LAS funktsiyasi bilan Fisco-ga asoslangan IEC 1158-2 standartiga muvofiq Foundation Fieldbus H1 protokoli bo'yicha ma'lumot almashish
Chiziqli yoki aylanadigan aktuatorlarga o'rnatish oson
Foxboro SRD 991 kompaktli pozitsionerlar asosan vana va aktuatorlarning aniq pozitsiyasini o’lchash va nazorat qilish uchun ishlatiladi. Ularning ishlash prinsipi quyidagi bosqichlardan iborat:
Ishlash Prinsipi
Kiruvchi Signal Qabul Qilishi:
Analog Signal: Pozitsioner 4-20 mA analog signal yoki boshqa kirish signalini qabul qiladi. Bu signal vana yoki aktuatorning kerakli pozitsiyasini belgilaydi.
Digital Signal: HART, FOUNDATION Fieldbus, yoki Profibus PA kabi protokollar orqali raqamli signalni qabul qilish imkoniyati mavjud.
Kirish Signali Tahlili:
Pozitsioner kiruvchi signalni tahlil qiladi va uning qiymatini aniqlaydi.
Ushbu qiymat asosida vana yoki aktuatorning hozirgi pozitsiyasi aniqlanadi.
Pozitsiya O’lchovi:
Pozitsionerda o’rnatilgan sensori vana yoki aktuatorning haqiqiy pozitsiyasini o‘lchaydi.
Bu o’lchov natijalari real vaqt rejimida doimiy ravishda yangilanib turadi.
Signalni Solishtirish va Nazorat:
Qabul qilingan kiruvchi signalning qiymati va haqiqiy pozitsiya qiymati solishtiriladi.
Agar farq aniqlansa, pozitsioner vana yoki aktuatorni kerakli pozitsiyaga harakatlantirish uchun tegishli buyruqlar beradi.
Ishlatiladigan Harakatlantiruvchi Mexanizm:
Pnevmatik yoki elektr aktuator yordamida vana yoki aktuatorning pozitsiyasi o’zgartiriladi.
Pozitsioner aktuatorni kerakli pozitsiyaga harakatlantirish uchun zaruriy bosim yoki elektr signalini yuboradi.
Feedback Mekanizmi:
Vana yoki aktuatorning yangi pozitsiyasi yana o‘lchanadi va nazorat qilinadi.
Pozitsioner doimiy ravishda feedback ma’lumotlarini qayta ishlaydi va agar kerak bo’lsa, pozitsiyani sozlaydi.
Avtomatik Kalibrlash va Diagnostika
Avtomatik Kalibrlash: Pozitsioner avtomatik ravishda kalibrlash funksiyasiga ega bo’lib, bu uning aniq ishlashini ta’minlaydi.
Diagnostika: Pozitsioner doimiy ravishda o‘z holatini nazorat qiladi va muammolarni aniqlash uchun diagnostika funksiyalarini bajaradi.
Foxboro SRD 991 kompaktli pozitsionerlar turli sanoat tarmoqlarida vana va aktuatorlarni boshqarish uchun keng qo‘llaniladi. Quyida ularning asosiy qo‘llanilish sohalari keltirilgan:
1. Neft va Gaz Sanoati
Qazib olish: Neft va gaz quvurlarida oqimni nazorat qilish uchun.
Qayta ishlash: Neftni qayta ishlash zavodlarida turli jarayonlar va reaktorlar uchun.
Transport: Gaz va suyuqliklarni transport qilishda quvurlarni nazorat qilish.
2. Kimyo Sanoati
Reaksiyalarni boshqarish: Kimyoviy reaksiyalarni boshqarish va nazorat qilish uchun reaktorlar va boshqa uskunalarda.
Modda oqimini boshqarish: Kimyoviy moddalar oqimini aniq nazorat qilish.
3. Suv va Chiqindi Suvlarni Qayta Ishlash
Suvni tozalash: Suvni tozalash inshootlarida vana va aktuatorlarni boshqarish.
Chiqindi suvlarni qayta ishlash: Chiqindi suvlarni qayta ishlash zavodlarida oqimni nazorat qilish.
4. Energetika Sanoati
Issiqlik elektr stansiyalari: Bug‘ ishlab chiqarish va energiya ishlab chiqarish jarayonlarini nazorat qilish.
Yadro elektr stansiyalari: Yadro reaktorlarida xavfsiz va aniq boshqaruvni ta’minlash.
5. Oziq-ovqat va Ichimliklar Sanoati
Ishlab chiqarish jarayonlari: Oziq-ovqat va ichimliklar ishlab chiqarish jarayonlarida suyuqliklar va gazlarni nazorat qilish.
Sanitariya nazorati: Oziq-ovqat xavfsizligi va sanitariya talablariga javob berish uchun.
6. Farmatsevtika Sanoati
Dori-darmon ishlab chiqarish: Dori-darmonlar ishlab chiqarish jarayonlarida suyuqlik va gazlarni nazorat qilish.
Sterilizatsiya: Jarayonlar sterilizatsiyasini ta’minlash uchun.
7. Metallurgiya Sanoati
Erish va qayta ishlash: Metallni eritish va qayta ishlash jarayonlarida harorat va bosimni nazorat qilish.
Qotishmalarni tayyorlash: Qotishmalarni tayyorlash jarayonlarida aniq boshqaruvni ta’minlash.
8. Pulp va Qog‘oz Sanoati
Qog‘oz ishlab chiqarish: Qog‘oz va pulp ishlab chiqarish jarayonlarida suyuqlik oqimini boshqarish.
Qayta ishlash: Pulpni qayta ishlash jarayonlarini nazorat qilish.
|
| |