Mexanik vositalar - Zbekiston respublikasi raqamli texnologiyalari vazirligi

|
Zbekiston respublikasi raqamli texnologiyalari vazirligi
|
bet | 8/9 | Sana | 03.09.2024 | Hajmi | 44,71 Kb. | | #270205 |
Bog'liq “HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI” FANIDAN MUSTAQIL ISH Abdusalamov OtabekMexanik vositalar (brezent, voylok, qum, tuproq va b.) yong‘inni boshlanish davrida, уa’ni uchqunlanish fazasida uchirish maqsadida foydalaniladi.
O‘t o‘chirgichlar, o‘t o‘chirish qurilmalari va mashinalari
O‘t o‘chirgichlar yong‘inni boshlang‘ich fazasida o‘chirish uchun ishlatiladi. Ular sig‘imi, o‘t o‘chirish moddasi, o‘t o‘chiruvchi moddani chiqarish usuli bo‘yicha turlicha bo‘ladi. Kimyoviy ko‘pikli o‘t o‘chirgichlar qattiq va suyuq moddalar yong‘inini o‘chirish maqsadida foydalaniladi. Ularga OXP-10, OP-10М o‘t o‘chirgichlari kiradi'. Ularning ishlash vaqti ko‘pik karraligi 5 ga teng bo‘lganda 60 sek ballonlar hajmi 8,7 va 9,1. Zaryadlari ishqorli va kislotali qismdan iborat. Ishqorli qismi- 450 ... 460 gr bikarbonat natriy va qizilmiya ildizi ekstraktining suvdagi aralashmasidan, kislotali qismi - 15 gr oltingugurt va 120 gr dan ortiq oltingugurt kislotasining suvdagi aralashmasidan iborat. Bu o‘t o‘chirgichlarning korpusi foydalanilgandan 1 yil o‘tgach 2 MPa bosim ostida sinaladi (bir partiyadagi o‘t o‘chirgichlarning 25%). Ikki yildan keyin esa 50%, uch yildan keyin 100% o‘t o‘chirgichlar sinovdan o‘tkaziladi. Sanoatda OV-5, OVP-10 rusumli qo‘l o‘t o‘chirgichlari, OVP- 100, OVPU-25 rusumli yuqori karrali statsionar o‘t o‘chirgichlar ishlab chiqariladi. Ularni zaryadlashda PO-1 ko‘pik hosil qiluvchidan foydalaniladi. Uglekislotali o‘t o‘chirgichlar turli xil moddalar, materiallar va elektr qurilmalaridagi yong‘inni o‘chirishda ishlatiladi. Ularni zaryadlashda uglerod ikki oksididan (SO2) foydalaniladi. Bunday o‘t o‘chirgichlarga OU-5, OU-8, OU25, OU-80 va OU-400 rusum o‘t o‘chirgichlar kiradi. Ular tortib ko‘rib tekshiriladi. Agar ularning massasi 6,25; 13,35 va 19,7 kg. dan kam bo‘1sa (mos holda, OU-2, OU-5 va OU-8 o‘t o‘chirgichlari uchun), ular qayta zaryadlanadi.Uglekislotali-brometilli o‘t о‘chirgichlarga OUB-3А va OUB- 7А lar kiradi. Ularning hajmi 3,2 va 7,4l bo‘lib, brometil va uglekislota aralashmasi bilan zaryadlanadi. Bu rusumdagi qo‘l o‘t o‘chirgichlarini ishlash vaqti – 35 sek, uzatish uzunligi – 3,0-4,5 m. Kukunli o‘t o‘chirgichlar OP-1, «Moment», OP-2А, OP-10А, OP-100, OP-250 va SI-120 rusumli bo‘lib, ular uncha katta bo‘lmagan yong‘inlarni o‘chirishda ishlatiladi. OP-1 va «Moment» o‘t o‘chirgichlaridan avtomobillar hamda kuchlanishi 1000 V gacha bo‘lgan elektr qurilmalarida foydalaniladi. OP-10А o‘t o‘chirgichi ishqorli metallardagi (natriyli, kaliyli) hamda yog‘och va plastmassalardagi yong‘inlarni o‘chirishda ish latiladi.
SI-2 ko‘chma o‘t o‘chirgichi neft mahsulotlari, metalloorganik birikmalar va shu kabi boshqa moddalar yonishini o‘chirishda, SJB-50 va SJB-150 o‘t o‘chirgichlari tok ta’siridagi elektr qurilmalar yong‘inini o‘chirishda hamda aerodrom xizmatidagi o‘t o‘chirish mashinalarini jihozlashda ishlatiladi.
Ishlab chiqarish binolari uchun talab etiladigan o‘t o‘chirgichlar soni quyidagicha aniqlanadi: no= moS, bu yerda, S – ishlab chiqarish xonasining yuzi, m2 mo–1m2 maydonga me’уоr bo‘yicha belgilangan o‘t o‘chirgichlar soni.
Ви ko‘rsatkich materiallar ombori, garajlar, chorvachilik binolari, bug‘xonalar, tegirmonlar, oshxona va magazinlar uchun 100 m2 maydonga 1 tа, elektr payvandlash sexlari, temirchilik sexlari, laboratoriyalar uchun 50 m2 maydoniga 2 ta qilib qabul qilinadi. O‘t o‘chirish qurilmalari yong‘inni boshlang‘ich fazada to‘liq bartaraf etish va yong‘in bo‘linmalari kelguncha yong‘in tarqalishini cheklash maqsadida ishlatiladi. Ular statsionar, yarim statsionar va ko‘chma bo‘ladi. Zaryadlovchi moddalarning turi va tarkibiga ko‘rа esa suvli, bug‘li, gazli (uglekislota), aerozol (galoid uglevodorod), suyuqlikli va kukunli bo‘lishi mumkin.
Bundan tashqari, o‘t o‘chirishda ATs-30(66), ATs40(131), ATs-40(130Ye) rusumli mashinalar va МР-600, МР-900, BMP-1600 rusumli motopompalardan ham keng foydalaniladi.
|
| |