KVEd epoksid voronkasidan - O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi qashqadaryo viloyati...

KVEd epoksid voronkasidan zax xonalarda foydalaniladi, shuning uchun KVEn voronkalarida foydalanilgan nayrit rezinasidan tayyorlangan naycha ikki qavatli naycha bilan almashtirilgan, ulardan bir qatlami (ichidagisi) polivinilxloridda nishlangan bo’lib, u Kabelg’ izolyatsiyasi shimdirilgan moylarning va qorishmalarning yemiruvchi tahsiridan saqlash xususiyatiga ega; boshqa qavati (ustkisi) esa polietilendan tayyorlangan va voronkani atrof muhit tarkibidagi namlik kirishidan saqlaydi.
Tomirga ikki qavatli naychani kiygizishdan oldin qiyshiq kesilgan uchining boshidan (3–rasm, b qarang) naychaning ustki polietilen qavati 20 mm masofada olinadi, keyin ochilib qolgan polivinilxlorid qatlamida g’adir–budir sirt hosil qilish uchun egov bilan egovlanadi. Naycha tomirga kiygiziladi, hosil bo’lgan polivinilxlorid qatlamini esa, kabelga shimdiriladigan qorishma naycha qavatlari orasiga o’tishining oldini olish uchun, PED–B yelimi yupqa qatlam tarzida surtiladi. Naychaning uchlikka kiygiziladigan uchining ichki sirti ham shu yelim bilan qoplanadi. Montaj qilingan zadelkani (voronkani) Ep–51 yoki GF–92XS emalli moy bilan moylanadi.
KVEp epoksid zadelkalari KVEn zadelkasidan Kabelg’ tomirlari epoksid korpusdan naychalarda emas,balki zadelkaning ichida gilg’zalarda Kabelg’ tomirlariga kavsharlangan izolyatsiyalangan simlar yordamida chiqarilishi bilan farq qiladi. Zadelkadan chiqarish uchun kesimi Kabelg’ tomirining kesimiga teng bo’lgan PRTSH simidan foydalaniladi.
KVEz epoksid zadelkalari KVEn zadelkasidan epoksid korpusining ichidagi joylashgan kabelning yaxlit tomirlarida izolyatsiyasi olingan tomir qismlari ko’rinishida “qulf” lar hosil qilish bilan farq qiladi.4–rasm, b rasmda kabelga ishlov berish ko’rsatilgan.
4–rasm. Uchiga epoksid zadelkasi montaj qilish uchun kabelga ishlov berish:
a–KVEn, b–KVEd va KVEp, 1–kabelr zirhi, 2–qobiq, 3–belbog’ izolyatsiyasi, 4–zavod izolyatsiyasiga o’ralgan tomir.
Ishlov berishda tomirlarning 25 mm izolyatsiyasi olinadi. Nayrit rezinasidan tayyorlangan naychalarining uzunligi ular tomirlarga kiygizilganda ustki qismi uchlikning tsilindr qismini o’z ichiga oladigan bo’lishi, pastki qismi «qulf» ni qoplashi uchun epoksid korpusi ichiga 21+2 mm botirilgan bo’lishi kerak.
Qolipni kabelning uchiga o’rnatishdan oldin tomirlarning ochiq qismlari, epoksid kompaundi ular bilan mustahkam yopishishi uchun, atseton yoki benzin bilan yaxshilab yog’sizlantiriladi.
3–rasm. Alyuminiy tomirlarni gaz bilan payvandlab ulash:
a–yaxlit sterjen’ hosil qilish uchun tok o’tkazuvchi tomirning uchuini suyuqlantirish operatsiyasi, 6–tomirlarni payvandlab ulash, 1–qolip, 2–asbest izolyatsiya, 3–gaz gorelkasi, 4-himoyalovchi ekran, 5–sovitgich, 6–po’lat ilgak (qorgich), 7–kavshar chivig’i, 8–simli bandaj, 9–suyuq metall, 10–ajratadigan po’lat qolip.
Uchlarini suyuqlantirishda va gaz bilan payvandlashda tomirlarning izolyatsiyasi ekranlar 4 va sovutgichlar 5 bilan, elektr bilan payvandlashdap esa faqat sovutgichlar bilan himoyalanadi, sovutgichlar ayni vaqtda tomirlarga payvndlovchi tokni o’tkazuvchi kontakt qismalar vazifasini ham bajaradi. Tomirlar ulab bo’lingandan keyin kabellar yerga ulanadi.
|