TN elektr ta'minoti tizimi

|
TN elektr ta'minoti tizimi
|
bet | 2/6 | Sana | 17.01.2024 | Hajmi | 1,1 Mb. | | #139854 |
Bog'liq 4-Ma\'ruzaTN elektr ta'minoti tizimi
TN rejimidagi elektr ta'minoti tizimi Ushbu turdagi elektr ta'minoti tizimi elektr jihozlarining metall korpusini ishlaydigan neytral sim bilan bog'laydigan himoya tizimidir. U noldan himoya qilish tizimi deb nomlanadi va u TN bilan ifodalanadi. Uning xususiyatlari quyidagicha.
1) Qurilma quvvat olgandan so'ng, nol kesishgan himoya tizimi qochqin oqimini qisqa tutashuv oqimiga etkazishi mumkin. Ushbu oqim TT tizimidan 5.3 baravar katta. Aslida, bu bir fazali qisqa tutashuv nosozligi va sug'urta sug'urtasi yonadi. Pastak kuchlanishli o'chirgichning o'chirish bloki zudlik bilan ishdan chiqadi va nosoz qurilmani o'chiradi va xavfsiz qiladi.
2) TN tizimi material va ish soatlarini tejaydi va Xitoyning ko'plab mamlakatlari va mamlakatlarida keng qo'llaniladi. Bu TT tizimining ko'plab afzalliklarga ega ekanligini ko'rsatadi. TN rejimidagi elektr ta'minoti tizimida u himoya nol chizig'i ishchi nol chizig'idan ajratilganligiga qarab TN-C va TN-S ga bo'linadi.
Ishlash printsipi:
TN tizimida barcha elektr jihozlarining ochiq o'tkazuvchi qismlari himoya chizig'iga ulangan va elektr ta'minotining tuproq nuqtasiga ulangan. Ushbu tuproqlama nuqtasi odatda elektr taqsimlash tizimining neytral nuqtasidir. TN tizimining quvvat tizimi to'g'ridan-to'g'ri erga ulangan bitta nuqtaga ega. Elektr qurilmasining ochiq elektr o'tkazuvchan qismi ushbu nuqtaga himoya o'tkazgich orqali ulanadi. TN tizimi odatda neytral asosli uch fazali tarmoq tizimidir. Uning xarakteristikasi shundaki, elektr jihozlarining ochiq o'tkazuvchi qismi to'g'ridan-to'g'ri tizimning tuproqlama nuqtasiga ulanadi. Qisqa tutashuv sodir bo'lganda, qisqa tutashuv oqimi metall simdan hosil bo'lgan yopiq pastadir. Metall bir fazali qisqa tutashuv hosil bo'ladi, natijada himoya vositasini nosozlikni bartaraf etish uchun ishonchli ishlashini ta'minlash uchun etarlicha katta qisqa tutashuv oqimi paydo bo'ladi. Agar ishchi neytral chiziq (N) qayta-qayta tuproqli bo'lsa, ish qisqa tutashganda, oqimning bir qismi takrorlanadigan tuproqlama nuqtasiga yo'naltirilishi mumkin, bu esa himoya vositasining ishonchli ishlamay qolishiga yoki ishlamay qolishiga yo'l qo'ymasligi mumkin, shu bilan nosozlikni kengaytiradi. TN tizimida, ya'ni uch fazali beshta simli tizimda N-chiziq va PE-chiziq alohida yotqizilgan va bir-biridan izolyatsiya qilingan va PE liniyasi o'rniga elektr moslamasining korpusiga ulangan N-chiziq. Shuning uchun, bizni qiziqtiradigan eng muhim narsa, N simining potentsiali emas, balki PE simining potentsiali, shuning uchun TN-S tizimida takroriy tuproqlama N simining takrorlangan tuproqlanması emas. Agar PE chizig'i va N chizig'i erga ulangan bo'lsa, chunki PE chizig'i va N chizig'i takrorlanadigan tuproqlama nuqtasida ulangan bo'lsa, takrorlanadigan tuproqlama nuqtasi va tarqatish transformatorining ishchi nuqtasi orasidagi chiziq PE chizig'i va N chizig'i. Asl satr N satr. Qabul qilingan neytral oqim N chizig'i va PE chizig'i bilan taqsimlanadi va oqimning bir qismi takrorlanadigan tuproqlama nuqtasi orqali o'chiriladi. Takrorlangan tuproqlama nuqtasining old tomonida PE chizig'i yo'q, faqat asl PE chizig'i va parallel ravishda N chizig'idan iborat bo'lgan PEN chizig'i deb hisoblash mumkin, chunki asl TN-S tizimining afzalliklari yo'qoladi, shuning uchun PE chizig'i va N chizig'i Umumiy topraklama bo'lishi mumkin emas. Yuqoridagi sabablarga ko'ra, tegishli qoidalarda, elektr ta'minotining neytral nuqtasi bundan mustasno, neytral chiziq (ya'ni N liniyasi) qayta-qayta tuproqlanmasligi aniq ko'rsatilgan.
|
| |