Texnologik jarayonni boshqarishda qo’llaniluvchi Schit va pultlar

|
Texnologik jarayonni boshqarishda qo’llaniluvchi Schit va pultlar
|
bet | 1/2 | Sana | 13.02.2024 | Hajmi | 9,49 Kb. | | #155826 |
Bog'liq Texnologik jarayonni boshqarishda qo’llaniluvchi Schit va pultla-fayllar.org
Texnologik jarayonni boshqarishda qo’llaniluvchi Schit va pultlar
Texnologik jarayonni boshqarishda qo’llaniluvchi Schit va pultlar
Avtomatlashtirishning schit va pultlari texnologik jarayonlarni boshqarishning tayanchi bo`lib, operativ xodimlar bilan obyekt orasida vositachi vazifasini o`taydi. Shit va pultlarga odatda ko`rsatuvchi va qayd qiluvchi ikkilamchi asboblar, sigaallash qurilmalari va boshqarish apparatlari, avtomatik rostlash hamda himoya etish vositalari joylashtiriladi.Panelli shitlar asosan maxsus shit xonalariga, shkafli shitlar esa ishlab chiqarish xonalariga o`rnatiladi.Shitlar vazifasiga ko`ra joyidagi, agregatli, blokli va markaziy bo`lib, tanlash qabul qilingan boshqarish sistemasiga qarab amalga oshiriladi. Joyidagi shitlar nazorat qilinadigan texnologik qurilmalarga yaqin o`rnatilib unga nazorat va boshqarish vositalarining bir qismi joylashtiriladi.Agregat shitlariga ma`lum bir texnologik agregat bilangina bog’lik bo`lgan asbob va avtomatlashtirish vositalari o`rnatiladi.Blokli schitlarga o`zaro bog’lik bo`lgan agregatlar blokining asboblari joylashtiriladi.Markaziy schitlarga sex, zavod yoki o`zaro bog’liq bo`lgan ishlab chiqarish majmuasining nazorat va boshqarish vositalari o`rnatiladi.Bundan tashqari avtomatlashtirish tizimlarida yordamchi shitlar, rele va ta`minot shchitlari ham qo`llanilib, ular xizmat ko`rsatish qulay bo`lgan turli xona va joylarga o’rnatilishi mumkin.Bundan tashqari stativlar (xajmiy karkasli tayanch) ham qo`llanilib, ularga elektrokontaktli manometrlar, elektr va pnevmatik o`zgartgachlar, shuningdek, ularga birlamchi asboblar-manometrlar, difmanometrlar- o`rnatilishi mumkin.Shit, pult va avtomatika asboblarini montaj qilish uchun dastlabki xujjatlar sifatida quyidagi chizmalardan foydalaniladi: shit va pul’tlarning umumiy ko’rinishi; avtomatlashtirishning funktsional chizmalari; signallash, ta`minot, rostlash, boshqarishning printsipial elektr, pnevmatik, gidravlik chizmalari; asboblar, rostlagichlar, yordamchi jixoz va aparaturalar spetsifikatsiyasi; operator, dispetcher xonalarining kurilish chizmalari va shu kabilar.Shitning old paneliga ko`rsatuvchi, qayd etuvchi va rostlovchi asboblar. signallash, boshqarish aparatlari mnemo sxemalari joylashtiriladi.Asboblar texnologik jarayonning borishiga mos tarzda shchitga chapdan o`ngga va tepadan pastga qarab o`rnatiladi.Agarda nazorat va boshqarish shitlari bir necha bir hil texnologik qurilmalar uchun mo`ljallangan bo`lsa, u xolda asboblarning keyingi qurilmalari uchun aynan birinchisiga o`xshatib joylashtirish kerak. Vositalarni shitga o`rnatishda asboblar ko`rsatishini kuzatish va hizmat ko`rsatish qulayligini ham e`tiborga olmoq lozim. Shuningdek asboblarni shitga joylashtirishda vositalarning vazifasi bo`yicha birlashtirish, ularning muhimligini hisobga olish kabi printsiplarni ham nazardan qochirmaslik kerak.Avtomatika vositalari shitning asosiga nisbatan quyidagi balandlikga o`rnatiladi:
1. Ko`rsatuvchi asboblar va signal armaturalari - 800-2100 mm;
2. qayd etuvchi asboblar - 900-1600 mm;
3. Nazorat va boshqarishning yordamchi vositalari (qayta ulagachlar,
boshqarish tugmalari) - 900-1000 mm;
4. Mnemo sxemalar - 1000-2000 mm va yuqori;
5. Transformator, stabilizator, to`g’rilagich, ishga tushirgich,ta`minot manbasi
- 1700-1975 mm;
6. Uzgich. saqlagich, avtomatik uzgich, rozetkalar - 700-1700 mm;
7. Rele, rostlagach, funktsional bloklar,O`zgartgachlar -600-1900 mm;
8. Pnevmatik ta`minot apparatlari - 800-1700 mm;
9. Ulash zajimlar yig’masi, gorizontal - 350-600 mm, vertikal -350-1975
mm.
Boqarish apparatlari va asboblar, o`lchash zanjirlarining qayta o`lagichlari pul’tga quyidagi talablar asosida o`rnatiladi:
1. Ko`p ishlatiladigan boshqarish vositalari (kalitlar, kaytaulagachlar,
boshqarish tugmalari) operator uchun eng qo`lay joygao`rnatilishi lozim;
2. Boshkarish apparatlari va kayta ulagachlarni ular bilanfunktsional
bog’langan nazorat asboblari va signalkurilmalari bilan bir yo`nalishda
bo`lishi kerak;
3. Bir tizimning’boshkarish organlarini bir gurux shaklidajoylashtirish tavsiya
etiladi;
4. Ramkalarga yozuvlar va ularga aloqador boshqarish organlaribir- birlariga
yakin joylashishi kerak.Qoidaga- binoan elektr apparatlar va suyuklik ulanuvchi o`lchov asboblari yonma yon joylashtirish mumkin emas, aks holda suyuklikning elektr tarmoqlariga ta`siri natijasi va avariyali 5. Kuchlanish 500 V dan ortiq bo`lganda - 1,5 m.Touba sim va kabellarni shchit va pul’tlarga o`tkazish uchun kanallar nazarda tug’ilib, ular himoya plitalari bilan yopilishiTruba, sim va kabellar bevosita shchit va pul’tlarga pastdan pol orqali yoki yuqori tomonidan kiritaladi.Shchitlarning kommutatsiyasi deganda o`rnatilgan barcha asbob va apparatlarni birlamchi o`zgartgichlardan kelayotgan aloqa yo`llarini ulash tushuniladi. Aloka yo`llari sifatida ulchash zanjirlarining kabel va simlari, shuningdek, ta`minot, boshqarish, signallash buyrug zanjirlari ham kiradi. Kommutatsiya simlarni paketlar tarzida guruxlash tavsiya etiladi. Bunda har bir paketdagi
simlar soni 64 tadan ortmasligi kerak. mabodo kuchlanish 36 V gacha bo`lsa, bu
o`tkazgichlar alohida paket shaklida guruxdanishi lozim. Ichki kommutatsiyada
mis o`zakli simlar olinib, odatda 0,75 - 1,5 mm2yuzali PV va PGV markali simlar
qo`laniladi.
SHchit ichida jguglarni perforatsiyalangan kostruktsiyalariga to`g’ri qismida
har 300 mm da, bukilishlarda esa, ichidan 55- 55 mm masofada mahkamlanadi.
SHchitning qo`zg’almas qismidan jgut ko`zg’aluvchi (masalan, eshik) qismiga
o`tganda aylanishga ishlovchi komlensator nazarda tutilishi kerak.
Simlarning asbob, apparat va zajimlar yig’masiga ulanadigan kismvda
markirovkasi bo`lishi lozim.
Polietilen va polivinilxloridli trubalar paket tarzida ochiq o`tkazilishi mumkin. Polietilenli trubalarning montaji.Turla armaturalar (ventil, kran, reduktor, fil’tr va boshqalar) shchit konstruktsiyalariga mustahkam o`rnatiladi. elektr va pnevmoanparatlar bir shchit doirasida bo`lganda, elektro apparatlar chap tomonga, pnevmoapparatlar esa o`ng tomonga montaj qilinadi.
E1DP va e1TSPK tipidagi elektr ta`minot shchitlari odatda karkasning yon
paneliga o`rnatiladi.
Pnevmota`minot shchiti siqilgan havo kollektoriga o`rnatilib, odatda 8 ta
ventili bo`ladi.
Barcha shchitlar o`zgaruvchi kuchlanish 36 V, o`zgarmas 110 V dan ortganda
erga tutashtirilishi kerak; tutashtirish simining kesim yuzasi 1,5 mm:dan kam
bo`lmasligi lozim.
Montaj ishlari tugagandan so`ng trubali va elektr kommutatsiyalarning to`g’riligi va ishonchliligi tekshiriladi. Bu maqsadda shchitning umumiy ko`rinishi, montaj chizmalari yoki ulash jadvallari kabi hujjatlardan foydalaniladi.
elektr zanjirlar izolyatsiyasining qarshiligi megoommetr bilan 500- 1000 V
kuchlanishda tekshiriladi.
Trubali o`tkazishlar sinov pnevmatik bosimi vositasidao`tkaziladi.
Asboblar shkafi ШПУ-2Т elektr bloklarni,o’lchov asboblarni saqlash va montaj qilish uchun
ishlatiladi .TY 4372-026-31006686-2011 texnik shartlariga javob beradi.Iqlim shartlari УХЛ1,5 ГОСТ15150-69,himoya dajasi IP 65.
ШПУ-2Т shkafi mustahkam temirdan tayyorlangan bo’lib gabarit o’lchami
(600x1000x250 mm) Kabellar uchun shkafda ikkita kirish muftalari mavjud va kirish ftulkalari diametric 50mm bo’lgan.
T o’plamda shuningdek shkafni qotirish uchun universal boltlar va o’ziochar boltlari bn.
|
| |