Tajriba ishi №6 - Tajriba ishi №1 cheksiz quvvat manbaidan ta’minlanadigan, elektr tarmog‘ida simmetrik qisqa tutashuvda...

|
Tajriba ishi №1 cheksiz quvvat manbaidan ta’minlanadigan, elektr tarmog‘ida simmetrik qisqa tutashuvda o‘tish jarayoni
|
bet | 7/8 | Sana | 20.08.2024 | Hajmi | 0,91 Mb. | | #269689 |
Bog'liq Tajriba ishi lotTajriba ishi №6
Qisqa tutashuv elektr uzatish liniyasi yaqinida bo‘lganda bir mashinali elektr tizimida o‘tish jarayonlari
- Elektr ulash sxemasi
Jihozlar ro‘yxati
Tajriba o‘tkazishda ko‘rsatma
Jihozlar ro‘yxati
Belgilanishi
|
Nomlanishi
|
Tipi
|
Ko‘rsatkichlari
|
A1, A7
|
Uch qutbli vыklyuchatel
|
301.1
|
380 V- / 10 A
|
A2
|
Uch fazali transformator guruhi
|
347.4
|
3 x80 VA / 133, 220, 225,230, 235, 240, 245 V / (uchburchak) 230 V
|
A3, A4
|
Elektr uzatish liniyasi modeli
|
313.2
|
400 V / 0,5 A ~
|
A5
|
Uch fazali transformator guruhi
|
347.4
|
3 x80 VA / 133, 220, 225,230, 235, 240, 245 V / (uchburchak) 230 V
|
A6
|
Sinxronizatsiya bloki
|
319.2
|
-400 V; 10 A 3 indikatorli chiroq; sinxronoskop
|
A8
|
Konnektor
|
330.2
|
8 analogli, dif. kirish; 2 analog, chiqish;
8 raqam, kirish/ chiqish
|
A9
|
SHahsiy kompyuter
|
1431
|
IBM joylashgan, Windows XR/7/8, monitor, sichqoncha, klaviatura
|
G1
|
Uch fazali manbaa
|
201.4.1
|
-400 V; 16 A
|
G2
|
O‘zgarmas tok manbaali dvigatel manbasii
|
206.1
|
YAkor zanjiri 0.. .250 V -; 3 A Uyg‘onish zanjiri 200 V -; 1 A
|
G3
|
Sinxron mashina qo‘zg‘atuvchi
|
209.3
|
0...40 V -; 3,5 A
|
G4
|
O‘zgaruvchan tok mashinasi
(agregat holatida 100.1)
|
102.1
|
100 Vt/-230V/ 1500 min”1
|
G5
|
Burchak ko‘chish o‘zgartirgichi
(agregat holatida 100.1)
|
|
6 chikish kanali /
2500 ta aylanish davrida
|
G6
|
Bir fazali manbaa
|
218.9
|
-220 V; 16 A
|
Ml
|
O‘zgarmas tok mashinasi
(agregat holatida 100.1)
|
101.1
|
90 Vt / 220 V / 0,56 A (yakor) / 2x110 V / 0,25 A (qo‘zg‘alish)
|
R1
|
Kuchlanish va chastota o‘lchagich
|
504.2
|
2 voltmetr 0...500 V ~ 2
chastotomer 45...55 Gs; ~ 220 V
|
R2
|
Quvvat o‘lchagich
|
507.4
|
~ 380 V/ 1 A
|
R3
|
Aylanish chastotasi ko‘rsatkichi
|
506.5
|
2000...0...2000 min-1
|
R4
|
Sinxron mashinani burchak kuchlanishi ko‘rsatkichi
|
505.2
|
|
Tajriba o‘tkazishda ko‘rsatma:
Tajriba uchun ko‘llanilayotgan jihozni elektr manbaadan uzilganligiga ishonch xosil qiling.
O‘zgaruvchan tok mashinasini “issiklik ximoyasi”ga ega bo‘lgan elektr sxemasi yig‘ing (8-bet).
Tajribada ishlatiladigan jihozni "®"ga himoya zazemleniyasini ulang, «RE» ga esa G1 manbaani ulang.
Jihozga tegishli bo‘lgan elektr sxemasini ulang
Tajriba jihozini 220v kuchlanishga , set shnurini G6 rozetkali manbaaga ulang
G1 manbaani 380V manbaadan ulang.
G6 manbaani 220V manbaadan ulang.
Uch fazali A2 guruhi transformatorini birinchi va ikkinchi faza nominal kuchlanishini 220 V.ga keltirib oling. Uch fazali A5 transformatorni ikkinchi faza nominal kuchlanishini ham 220V.ga keltirib oling.
AZ va A4 elektr o‘tkazgich liniyasini model ko‘rsatkichlarini quyidagicha o‘rnating: R = 0 Om, L/Rl= 0,9 Gn/ 24 Om, S1=S2=0 mkF
Uch qutbli kalit A1ni va A7 «RUCHN.» ishchi rejim holatga o‘tkazing, doimiy tok dvigateli G2, sinxron mashina qo‘zg‘atuvchi G3 holatiga o‘tkazing.
Kuchlanishni bo‘luvchi konnektor A8ni «1:10» (1Adan yuqori tokni ruyhatga olish uchun) yoki «1:1» (kichik toklarni ro‘hatga olish uchun) holatiga o‘tkazing, Ishchi rejim tanlovi tumbleri umumiy analogli kirish nuqtali konnektor A8ni «AIGND» holatiga o‘tkazing.
Manbaa kalit-vыklyuchatel G1ni yoqing.
G1 manbaani yoqing. G1 manbaa chiqishida kuchlanish borligi haqida svetodiod yorug‘ bo‘lib ogohlantirishi shart.
Bir fazali manbaa G6ni yoqing. G6 manbaa chiqishida kuchlanish borligi haqida svetodiod yorug‘ bo‘lib ogohlantirishi shart.
Uch qutbli vыklyuchatel A1 va A7 vыklyuchatelini, o‘zgarmas tok dvigatel manbaasini, sinxron mashina G3 qo‘zg‘atgichini, quvvat o‘lchagich R2, aylanish chastotasini ko‘rsatuvchisi R3 va sinxronizatsiya bloki A6ni yoqing.
SHaxsiy kompyuterni ishchi holatga keltiring va «Mnogokanalnыy ossillograf» dasturini ishga tushiring.
Skanerlangan kanal ASN0-ASN8 belgilang. Virtual tugma 12z bosing va panelda raqamli indikatorni ko‘rsating.
Ossilograf virtual kanalida «VKL.» tugmasini yoqing.
Aniq sinxronizatsiya metodi bo‘yicha sinxron generator G4ni manbaaga ulashni qo‘l orqali amalga oshiring. Buning uchun:
G2 manbaani old panelidagi «VKL.» tugmasini bosing.
G2 manbaani boshqaruv dastagini aylantirib, M1 dvigateli (generatora G4) aylanish chastotasini 1500 min'1 o‘rnating.
Uch qutbli vыklyuchatel A1ni old panelidagi «VKL.» tugmasini bosing.
Qo‘zg‘atuvchi G3ni old panelidagi «VKL.» tugmasini bosing.
Uyg‘otish dvigateli vertual regulyatorini faza (liniya) kuchlanishini generator G4 teng liniyali kuchlanishini o‘rnating. Generator kuchlanishi va chastotasi tengligi o‘lchagichi R1 orqali aniqlanadi.
Sinxronizatsiya shartini tabl. 2.1.1 bo‘yicha ta’minlang
Sinxroskop ko‘rsatkichi A6 sinxronizatsiya vaqtida yuqorida vertikal holatni egallaganda, old tomondagi «VKL.» tugmasini bosish orqali generatorni manbaaga ulang.
Burchak kuchlanishi R4ni sozlashga erishing. Buning uchun quyidagilarni bajaring:
Boshqaruv dastagi «Aktivnaya moщnost» manbaasini aylanting, G4 generatori aktiv quvvatini maksimal darajada 0 Vt ga o‘rnating.
«Boshqaruv dastagi quzg‘atuvchi» G3 aylantiring, generator G4 reaktiv kuvvatini maksimal darajada 0 VAr o‘rnating. Quvvat ko‘rsatkichi R2 o‘lchagichi orqali aniqlanadi.
Oldingi panel ko‘rsatkichidan burchak kuchlanishini R4ni «Ust. nulya» tugmasi orqali burchak kuchlanishini 0 qiymatga o‘rnating.
G2 manbani dastagini aylantirgan holda, G4 generator aktiv quvvatini ohista oshirib boring. R2 va R4 o‘lchagichlariga asosan generator quvvat va burchak kuchlanishini nazorat qiling.
G3 manbani dastagini aylantirgan holda, G4 generator reaktiv quvvatini ohista oshirib boring. R2 va R4 o‘lchagichlariga asosan generator quvvat va burchak kuchlanishini nazorat qiling.
Generator G4 Asinxron ishchi holatga o‘tganda, aktiv quvvatni tushiring yoki qo‘zg‘atish tokini oshiring.
Uch fazali vыklyuchatel A7 ni «VKL.» tugmasini bosish orqali elektr uzatish liniyasida tisqa tutashuv tokini modellashtiring.3-5 soniyadan so‘ng Uch fazali vыklyuchatel A7da «OTKL.» tugmasini bosish orqali qisqa tutashuvni hosil qiling.
«Ostanovit» 11 virtual tugmasini bosish orqali «Mnogokanalnыy ossillograf» dasturidan skanerlashni to‘htating.
Virtual tugma 5ni bosish orqali yozish jarayonini aks ettiring.
«Mnogokanalnыy ossillograf» dasturini imkoniyatlaridan foydalangan holda generator burchak kuchlanishini vaqtga bog‘liqlikligini tahlil qiling.
Navbatdagi harakatlarni bajarish orqali kuch agregatini to‘htating:
Qo‘zg‘atgich old paneli G3da «OTKL.» tugmasini bosish orqali generator G4ni qo‘zg‘alishini kamaytiring.
G2 manbaasi boshqaruv dastagini soat yo‘nalishi bo‘ylab oxirigacha aylantirish orqali kuch agregatini to‘xtating. Old paneldagi «OTKL.» tugmasini bosish orqali G2 manbaani to‘htating.
«Zapustit» ► virtual tugmasini bosish orqali ossillograf xotirasini tuynukini yoping va skanerlashni qaytadan tiklang.
Amaliyot tugaganidan so‘ng amaliyotda qo‘llanilgan blok «SET»ni o‘chiring va keyin manbaa G1 va G6 ham o‘chiring.
Tajriba ishi №7
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
Tajriba ishi №1 cheksiz quvvat manbaidan ta’minlanadigan, elektr tarmog‘ida simmetrik qisqa tutashuvda o‘tish jarayoni
|