O‘zbеkiston rеspublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi I. U. Raxmonov X. A. Sattorov M. V. Meliqo - bet 36

Ma’lumotlar yig‘uvchi qurilma E443M3.
0-5, 4-20 mA to‘g‘ridan-to‘g‘ri oqim signallarini ± 0,1% aniqlik bilan
o‘lchaydi va ikkita simli aloqa liniyasi orqali IBMPC/AT kompyuteriga
uzatiladi.
«Termo-debit» dasturini «Energiya» KTS dasturining asosiy dasturiy
ta’minotidan foydalangan holda, ENHAT
markazida
kompyuter
quyidagilarni ta’minlaydi: o‘lchash vositalarining (gaz, bug‘, suv va
boshqalar) turli xil turlari oqimini hisoblash; Har bir quvur liniyasi uchun
issiqlik energiyasi va bug‘ va suv bilan hisoblash, shuningdek issiqlik va
iste’mol qilinadigan issiqlik energiyasini hisobga olish.
Masofaviy signalizatsiya datchiklaridan (TS) ma’lumotlar olish.
Ikkita simli simpleks liniyasi (SIM) IBM kompyuteridagi kartani kiritish
uchun
RS / AT. Ma’lumotlar uzatish tezligi 100b / s. Uzatish oralig‘i 30 km ga
qadar.
Texnik xarakteristikalari:
- ta’minot kuchlanishi ~ (220 ± 22) V;
103
- iste’mol quvvati 25 VA;
- ishchi harorati diapazoni -10 dan + 40 ° C gacha
PDS platasi.
1. 8 galvanik izolyatsiya qilingan ikki simli aloqa liniyalarida DRC va (yoki)
konvertorlar bilan ma’lumotlar almashinuvini ta’minlaydi:
- almashinish usuli – UCSdan so‘rov - qurilmalardan javob;
- etkazish tezligi - 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 bit / s;
- aloqa liniyasining qarshiligining 0 dan 2,4 kŌ gacha o‘zgarishi bilan yarim
dubleks aloqa liniyasida (10 ± 1) mA signal uzatish;
- Har bir yarim dupleks liniyaga 8 USD (konvertorlar) ulanishi mumkin.
2. Pentium va undan yuqori turdagi kompyuterning ISA tizimidagi bepul
uyasiga o‘rnatilgan.
3. Kompyuter tizimidagi elektr ta’minotidan 5 V va 12 V quvvatli ulanish.
5.4.3-rasm. PDS platasi.
Ko‘p funksionalli dasturlashtirilgan "Energiya-mikro +" o‘zgartirgichi
Quyidagilarni ta’minlaydi:
104
- energiya moslamalarini boshqarish uchun tele nazorat birligining (BRTU)
ulanishi;
- elektr o‘lchash moslamalaridan impulslarni hisoblash, tele-signalizatsiya
apparatlaridan ma’lumotlarni yig‘ish, analog signallarni o‘lchash. 16tagacha
hisobga
olish
dasturlashtirilgan
"Energiya-mikro
+"
guruhlarini
shakllantirish, har qanday tarifni hisoblash.
Ma’lumotlarni uzatish:
2 simli simpleks liniyada (SIM); so‘rov bo‘yicha 2-simli yarim dubleks aloqa
liniyasida (PDS); RS -232C interfeysi bo‘yicha; RS -485 interfeysi.
30 kunlik intervallarni 62 kunlik chuqurlikda va 5 kunlik intervallarni 3 kun
chuqurlikda arxivlash.
Tashqi akkumulyatorni = (20..50) V ga ulash imkoniyati.
8 ta "Energiya-mikro" konvertori va / yoki E443M2-01 / 02gacha bir PDS
liniyasiga ulanish.
PDS platasiga ikki yarim dupleksli liniya ulash.
Ma’lumotlarni uzatish tezligi 150 dan 9600 b/s gacha, etkazish diapazoni esa
15 km gacha.
Kirish platasiga ikki simli oddiy liniya.
Ma’lumot uzatish tezligi 100 bps, etkazish diapazoni 20 km ga qadar.
Elektr o‘lchash moslamasidan (MCH) va tele-signalizatsiya (TC)
datchiklarini 4 kmgacha masofadan qabul qilish kanallari. Ular galvanik
izolyasiyaga ega va yashinlarni himoya qiladi. Datchiklarning har qanday
turlaridan 0-5, 4-20 mA signallarini o‘lchash.
105
"Elektr energiyani PMRMS uchun elektr energiyasini boshqarish va hisobga
olishni avtomatlashtirish vositalari uchun odatiy texnik talablar" ga mos
keladi.
Texnik xarakteristikalari:
- ta’minot kuchlanishi ~ (220 ± 22) V;
- iste’mol quvvati 25 VA;
- ishchi harorati diapazoni -10 dan + 40 ° C gacha
-yuqori chastotali shovqindan va chaqmoqdan himoya qilish.
5.4.5-rasm. Dasturlanadigan o‘zgartirgich "Energiya-Mikro".
Ko‘p funksiyali dasturlashtirilgan o‘zgartirgich "Energiya-mikro-T".
Gaz, bug‘, issiq va sovuq suv iste’molini bir vaqtning o‘zida hisobga olish.
Argumentlar bosimining pasayishi (GOST 8.563-97) usuli sifatida oqimlarni
o‘lchash va 0-5, 4-20 mA DC signaliga ega oqim o‘lchovlarini ishlatuvchi
boshqa usullar.
Talablariga javob beradigan "issiqlik energiyasi va issiqlik o‘rta qoidalari."
Issiqlik iste’moli va issiqlik bilan ta’minlashning har qanday sxemasi uchun
iste’mol qilinadigan va chiqarilgan issiqlik energiyasini hisobga oladi. Har
bir quvur liniyasi uchun o‘lchangan muhit va uning issiqlik energiyasi,
zichligi va entalpi hisobini beradi.
106
Quyidagilarni arxivlash ta’minlanadi:
- soatlik o‘rtacha oqim, bosim, harorat 20 kunlik chuqurlikka;
- o‘lchanadigan vositaning kundalik qiymatlari va 31 kunlik chuqurlikka
issiqlik energiyasi;
- O‘lchov vositasining oylik qiymatlari va 12 oy chuqurlikda issiqlik
energiyasi.
Issiqlik energiyasini iste’mol qilish va temperaturaning temperatura
jadvalini nazorat qilish. Qaytib keladigan suv haroratini oshib ketmasdan
foydalanilmaydigan issiqlik energiyasining miqdorini belgilash. Etkazib
beriladigan suvning harorati oshgani sababli, belgilangan jadvaldan oshib
ketgan issiqlik energiyasining miqdorini belgilash.
Harorat va bosimning shartnoma qiymatlarida oqim tezligini hisoblash.
Elektr uzluksiz yoki differentsial bosim sezgichlarining ishlamasligi
sharoitida oqim shartlarining qiymatini hisoblash.
TES va qozonxonalarda ishlatilganda, qozon agregatlari va butun
qozonxonaning texnik va iqtisodiy ko‘rsatkichlarini hisoblash mumkin:
samaradorlikni hisoblash, issiqlik energiyasini ishlab chiqarish uchun maxsus
yonilg‘i sarfini hisoblash va hokazo.
Texnik xarakteristikalari:
- ta’minot kuchlanishi ~ (220 ± 22) V;
- iste’mol quvvati 40 VA;
- ishchi harorati diapazoni -10 dan + 40 ° C gacha
107
5.4.6-rasm Ko‘p funksiyali dasturlanadigan o‘zgartirgich "Energiya-mikro-T"
|