ortiq generatorlar - Px;font-family: Times New Roman,Bold;color:#000000;}

|
Px;font-family: Times New Roman,Bold;color:#000000;}Bog'liq cd883c79-a213-43a7-8439-ed35aa505978ortiq generatorlar
220-
110 kV, 50
dan
200
MWgacha
generatorla
r
35-
6 kV,
50
MW
gacha
generator
lar
past
kuchlanishli
Toktransf
ormatori
0,2_
0,5
0,5
0,5
Kuchlanis
h transformatori
0,2•
0,5
0,5
-
Aktiv
energiyani
hisobga
olish
asbobi
0,2•
0,5
1
1
Reaktiv
energiyani
hisobga
olish
asbobi
0,5
1
1
1
Joiz xatolik
2-jadval
Hisobga olish tizimining joiz xatolik chegarasi
Nom
inalga
nisbatan
foiz
nisbatidagi
tok
Cos φ
Ulanmalarning nominal ko‘rsatkichlari
500 kV va
undan ortiq,
200 MW va
undan
ortiq
generatorlar
22
0-110
kV,
50
dan 200
MWgac
ha
generato
rlar
35-6
kV,
generatorl
ar
50
MWgacha
past
kuchlanishli
Aktiv energiyasi
20
— 120%
1
± 0,5%•
±
1,1%
±1,6
%
± 1,5%
5 —
20%
1
± 0,7%•
±
1,1%
±1,6
%
± 2,5%
1 —
5%
1
± 1,5%•
±
1,5%
±
2,1%•
± 2,5%
20
— 120%
0,5 ind.
dan 0,5 sig‘.
Gacha
± 0,8%•
±
1,1%
±1,6
%
± 2,5%
Reaktiv energiya
10
— 120%
0
± 4,0%
±
4,0%
±
4,0%
± 4,0%
10
— 120%
0,866
ind.
dan 0,866
sig‘.
gacha
± 5,0%
±
5,0%
±
5,0%
± 5,0%
* Talablar 01.01.2008 y. dan keyin kiritilgan uskunalarga tegishli Elektr
energiyasining hisob-kitob hisobini yuritish qayd etilish xatoligi o‘rnatilgan
hisoblagichning 0.5 xatoligidan oshmasligi kerak.
(O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plarni, 2006 y., 8-son, 57-modda; 2011 y.,
20-21-son, 219-modda; 2013 y., 39-son, 522-modda)
Yuqori kuchlanish tarmoqdan past kuchlanishga o‘tishning himoyasi
Yuqori
kuchlanishli
tarmoqdan
past
kuchlanishga
o‘tish
uchun
transformatorlardan foydalanish aytib o‘tildi. Buning uchun quyidagi xavfsizlik choralari
belgilangan(yuqorida keltirilgan qoidalardan umumiy xulosalar asosida):
-elektr energiyasini ishlab chiqarish korxonalaridan elektr energiyasi maxsus
elektr podstansiyalariga asosan Er usti uzatish tarmoqlari orqali keltiriladi. Bunda qabul
qiluvchi punkt sifatida barcha transformatorlar xavfsizlik zonalari belgilangan tartibda
ajratilib, panjaralar bilan qo‘rg‘onga olib ixotalanadi;
-elektr energiyasini qabul qiluvchi podstansiyalarning har bir simyog‘och
(stolba)lari yashin qaytargich va erlantirgich qurilmalari bilan jihozlangan bo‘lishi shart;
22-rasm: Elektr podstansiya umumiy ko‘rinishi: 1-elektr stansiyadan kelgan
tarmoq sim; 2-issiqdan kengayib, sovuqdan qisqarishni ko‘zlangan zahira sim; 3-
simyog‘och(stolba); 4-yashin qaytargich; 5-erga ulash simi; 6-balandiligi h≥1700
o‘lchamdagi to‘siq panjara; 7-dielektrik materialli to‘shama yoki panjara..
-o‘tkazgichlar issiqda uzayib, yilning sovuq fasllarida torayishi(qisqarishi)
inobatga olingan holda o‘tkazgich simlar zahira uzunligi asosida mntaj qilinishi lozim;
-podstansiya hududiga kirib-chiqish uchun alohida eshiklar o‘rnatiladi;
-podstansiya hududida harakatlanish uchun dielektrik materialli taglik to‘shama
bo‘lishi kerak;
-tegishli elektr xavfsizligi belgilari o‘rnatilishi kerak;
-ushbu hududga dopusk-naryad ruxsatnomasi bo‘lmagan shaxslar kiritilmasligi
kerak;
-bu hududga zahira maqsadida yoki omboxona sifatida boshqa buyumlarni qo‘yish
mumkin emas.
23-rasm: Transformatordan foydalanishda xavfsizlik choralari: 1-transformator;
2-transformatomi erga ulash qurilmasi; 3-stolbaga o‘rnatilgan yashin qaytargich
qurilmasi; 4-yashin qaytargichni erga ulash qurilmasi.
Tarmoqdan kelgan yuqori kuchlanishni pat kuchlanishga o‘tkazish uchun
transformatorga qo‘shgich-ajratgich rubilnik orqali ulash ishlari amalga oshiriladi. Bunda
xavfsizlik quyidagilardan iborat:
-rubilnik richagi dielektrik materialdan bo‘lib, uzunligi tarmoqdan kelgan tok
kuchlanishiga qarab 1,5 metrgacha bo‘ladi;
-transformator eshiklari qulflanadigan bo‘ladi;
-transformator tegishli ogohlantirish va ta’qiqlash belgilari bilan jihozlanadi;
-transformator oldiga dielektrik materialli gilamcha yoki panjara taglik o‘rnatiladi;
-xavfsizlik xududini qo‘shgan holda transformator kamida h=1200 mm
balandlikdagi to‘siq bilan muhofazalanadi;
-transformator erga ulanishi shart;
-transformatorga kelgan kuchlanishdagi sim stolbasi yashin qaytargich bilan
ta’minlanadi;
-ishlovchi elektrik bu erda albatta himoya vositalaridan foydalanishi talab etiladi;
-bu erga mas’ul shaxs tayinlanadi va faqat o‘sha shaxsning o‘zi ishlashi shart;
-transformatorda ishlovchi tarmoq kuchlanishini uzgan holda ishlashiga ruxsat
beriladi.
Ehtiyot choralarini ko‘rishda ishlovchilarga albatta tegishli tartibda instruktaj berib
borilishi shart.
Tayanch so‘z va iboralar:
transformatorni yuqori va past cho‘lg‘amlari, erga yorib o‘tuvchi saqlagich,
baland tegib ketish kuchlanishi, qadamli kuchlanish, elektrotexnik maxsulotlar, ish
izolyasiyasi, erga ulanuvchi vilka
Sinov savollari:
1.Transformator cho‘lg‘amlarining tutashuvi nimaga sabab bo‘ladi?
2.
Insonlarni elektr tokidan himoyalash usullariga qarab, elektrotexnik
mahsulotlar necha sinfga bo‘linadi?
3.YUqori kuchlanishdan past kuchlanishga o‘tish qanday qurilmalar yordamida
amalga oshiriladi?
4.Transformatorlar qanday ogohlantirish belgilari bilan jihozlanadi?
5.
Ehtiyot choralarini ko‘rishda ishlovchilarga tegishli tartibda qanday tadbir
amalga oshirilib boriladi?
|
| |