Tebranish parametrlarini o`lchash va nazorat qilish tizimlarining prinspial-elektrik sxemasining tavsifi

|
Tebranish parametrlarini o`lchash va nazorat qilish tizimlarining prinspial-elektrik sxemasining tavsifi
|
bet | 6/14 | Sana | 21.09.2024 | Hajmi | 2,26 Mb. | | #271859 |
Bog'liq Vibrometr doirasi va tebranishni o‘lchash prinsiplari1.3 Tebranish parametrlarini o`lchash va nazorat qilish tizimlarining prinspial-elektrik sxemasining tavsifi
Bizga elektrotexnikadan ma’lumki, o’zgaruvchan tokni o’zgramas tokka aylantirish uchun tok manbaidan foydalanildi. 220 V o’zgaruvchan kuchlanish ostida tok berilganda, tok manbai orqali 24 V ga aylantirib olindi. Chunki jarayon o’zgarmas 24 V da ishlaydi. Ulanish sxemasidan ma’lumki, kontrollerga diskret va analog kirish-chiqish signallari ulangan edi.
Kontrollerdagi analog kirish 24AC INPUTS ga quyidagi datchiklar ulangan:
- Bosim o'lchash qurilmasi Sitrans P 300
- Temperatura o’lchovchi qurilma Метран-203 ТСМ
- Sath o'lchash qurilmasi Sitrans LR200
- Sarf o'lchash qurilmasi SITRANS FPS300
- pH o'lchash qurilmasi LANGE 1200-S
- Rostlash qurilmalarining holati
Kontrollerdagi diskret kirish 24DC INPUTS ga quyidagi tugmalar ulangan:
- Himoya relelari (jarayon himoyasi uchun o’rnatiladi)
- Jarayonni ishga tushirish tugmasi SB3
- Jarayonni to’xtatish tugmasi SB4
- Avariyaviy to’xtatish tugmasi SB5
- Avtomatik/qo’lda boshqarish tugmasi SB6
Ushbu tugmalardan kelayotgan axborotlarni kontroller quyidagi kodlar bo’yicha qabul qilib oladi:
- Himoya relelaridan kelayotgan signalni kontroller quyidagi kod bilan tushunib oladi: I 0.5, I 0.6, I 0.7.
- Jarayonni ishga tushirish tugmasidan kelayotgan signalni kontroller quyidagi kod bilan tushunib oladi: I 0.0
- Jarayonni to’xtatish tugmasidan kelayotgan signalni kontroller quyidagi kod bilan tushunib oladi: I 0.3
- Avariya holatida to’xtatishdan kelayotgan signalni kontroller quyidagi kod bilan tushunib oladi: I 0.2
- Avtomatik/qo’lda boshqarish tugmasidan kelayotgan signalni kontroller quyidagi kod bilan tushunib oladi: auto I 0.3, manual I 0.4
- Rostlash klapanlarini holatlarini o’zgartirish tugmalaridan kelayotgan signalni kontroller quyidagi kod bilan tushunib oladi: + I 1.1, - I 1.2
Diskret chiqishga 13 ta rele ulangan. KA2-aralashtirgich elektrodvigateli ishlamay qolsa signalizatsiya vazifasini bajaradi. SB2ni bosgan vaqti HA1 ovozli signalizatsiya o’chib, EL3 lampochka yoniq qoladi. KA3- temperatura kerakli miqdoridan oshib ketganda signalizatsiya vazifasini bajaradi. SB3ni bosgan vaqti HA2 ovozli signalizatsiya o’chib, EL4 lampochka yoniq qoladi. KA4-siqilgan havo liniyasida muammo yuzaga kelganda signalizatsiya vazifasini bajaradi. SB4ni bosgan vaqti HA3 ovozli signalizatsiya o’chib, EL5 lampochka yoniq qoladi. KA5-o’lchov qurilmalarida muammo yuzaga kelganda signalizatsiya vazifasini bajaradi. SB5ni bosgan vaqti HA4 ovozli signalizatsiya o’chib, EL6 lampochka yoniq qoladi. Qolgan relelar ham o’ziga ulangan qurilmalarni ishga tushiradi yoki o’chiradi. Barcha jarayonlarni avtomatik borishini kontroller nazorat qiladi va boshqaradi.
Kontrollerdagi diskret chiqishi 24VDC OUTPUTS ga quyidagicha komandalar chiqishi ta’minlangan:
KA2-ga ketayotgan buyruqni kontroller quyidagi chiqish adresi orqali yuboradi: Q 0.0
KA3-ga ketayotgan buyruqni kontroller quyidagi chiqish adresi orqali yuboradi: Q 0.1
KA4-ga ketayotgan buyruqni kontroller quyidagi chiqish adresi orqali yuboradi: Q 0.2
KA5-ga ketayotgan buyruqni kontroller quyidagi chiqish adresi orqali yuboradi: Q 0.3
KM4-ga ketayotgan buyruqni kontroller quyidagi chiqish adresi orqali yuboradi: Q 0.4
KM5-ga ketayotgan buyruqni kontroller quyidagi chiqish adresi orqali yuboradi: Q 0.5
Kontrollerdagi analog kirishi 24VAC INPUTS ga quyidagicha komandalar kelib turishi ta’minlangan:
1-1 datchikdan kelayotgan signalni kontroller quyidagi kod bilan tushunib oladi: I 0.0
2-1 datchikdan kelayotgan signalni kontroller quyidagi kod bilan tushunib oladi: I 0.1
3-1 datchikdan kelayotgan signalni kontroller quyidagi kod bilan tushunib oladi: I 0.2
4-1 datchikdan kelayotgan signalni kontroller quyidagi kod bilan tushunib oladi: I 0.3
5-1 datchikdan kelayotgan signalni kontroller quyidagi kod bilan tushunib oladi: I 0.4
8-1 datchikdan kelayotgan signalni kontroller quyidagi kod bilan tushunib oladi: I 0.5
Kontrollerdagi analog chiqishi 24VAC OUTPUTS ga quyidagicha komandalar chiqishi ta’minlangan:
6-2 – Rostlovchi klapan. Buyruqni kontrollerdan quyidagi kod bilan qabul qilib oladi: Q 0.0
7-2- Rostlovchi klapan. Buyruqni kontrollerdan quyidagi kod bilan qabul qilib oladi: Q 0.1
9-2- Rostlovchi klapan. Buyruqni kontrollerdan quyidagi kod bilan qabul qilib oladi: Q 0.2
|
| |