Shamol elekrt stansiyalarining iste'mol qilinadigan energiyani hisoblash topshiriq 1 Maksimal quvvat va iste'mol qilinadigan energiyani hisoblash - bet 17

|
Shamol elekrt stansiyalarining iste'mol qilinadigan energiyani hisoblash topshiriq 1 Maksimal quvvat va iste'mol qilinadigan energiyani hisoblash
|
bet | 17/19 | Sana | 30.05.2024 | Hajmi | 1,14 Mb. | | #257779 |
Bog'liq Shamol energetikasi Umarov J. - 1ENyil – ShESning yillikelektr energiya ishlab chiqarish kVt-s/yil . (8.5)
8.1-topshiriqdan (formula (8.2)) yoki boshqa manbalardan ShES SShES-N ning sotish narxi , 8.2-topshiriqdan (formula (8.4)) o'zini oqlash muddati TShES-N va SHEQ Iо ga xizmat ko'rsatish xarajatlari olingan. CkVt·s tarifini quyidagi formula bo'yicha hisoblang :
Hisoblash misoli 1
Dastlabki ma'lumotlar :
A.8.1-jadval ma'lumotlari (8-ilova) 8.1 va 8.2-muammolar yechimlari ma'lumotlari.
Toping:
Shamol turbinalaridan olinadigan elektr energiyasi uchun tarif.
Yechim :
1. A.8.1-jadvaldan (8-ilova) shamol turbinalari-3 tomonidan yiliga o'rtacha 6 m/s shamol tezligida hosil bo'ladigan solishtirma energiyani topamiz:
E 3 yil = 9112 / 0,7 kVt/soat (8,5)
2. 8.1-topshiriqdan (formula (8.2)) WPP C ning sotish narxini olamiz WPP-N , 8.2-topshiriqdan (formula (8.4)) to'lov muddati T WPP-N va WPP I O ga xizmat ko'rsatish xarajatlarini olamiz . C kVt soat tarifini hisoblang :
, sum/kVt*soat, (8,6)
Hisoblash misoli 1
Dastlabki ma'lumotlar :
A.8.1-jadval ma'lumotlari (8-ilova) 8.1 va 8.2-muammolar yechimlari ma'lumotlari.
Toping:
Shamol turbinalaridan olinadigan elektr energiyasi uchun tarif.
Yechim :
A.8.1-jadvaldan (8-ilova) shamol turbinalari-3 tomonidan yiliga o'rtacha 5 m/s shamol tezligida hosil bo'ladigan solishtirma energiyani topamiz:
E3 yil = 9112 / 0,7 kVt / yil
WPP-N ning sotish narxini , 8.2-topshiriqdan (formula (8.4)) to'lov muddati T WPP-N va WPP I O ga xizmat ko'rsatish xarajatlarini olamiz . C kVt soat tarifini hisoblang :
so'm/kVt/soat,
to'lash uchun energiya iste'molchisi tomonidan belgilanishi kerak bo'lgan tarif mavjud.
Topshiriq 8.3 O'rnatilgan quvvatdan foydalanish koeffitsientini hisoblash
Shamol elektr stantsiyasining o'rnatilgan quvvatidan foydalanish koeffitsienti K UM - bu qurilma tomonidan ma'lum vaqt davomida haqiqatda ishlab chiqarilgan energiyaning maksimal mumkin bo'lgan nisbati, ya'ni. Agar generator ma'lum vaqt davomida 100% quvvat bilan ishlasa, ishlab chiqarilishi mumkin. Ushbu koeffitsient berilgan geografik sharoitda o'rnatish qanchalik yuklanganligini ko'rsatadi.
Har qanday ishlab chiqaruvchi qurilmaning UM ga bog'liq:
yuklash jadvalidan, ya'ni. kun, oy, yil davomida noldan maksimal qiymatgacha o'zgarib turadigan iste'molchi tomonidan talab qilinadigan quvvat;
muntazam, ta'mirlash ishlarini bajarishdan, ya'ni. qurilmani qanchalik tez-tez to'xtatish kerak;
Shamol turbinalari uchun bu koeffitsient bog'liq, bundan mustasno Bormoq:
shamol tezligi bo'yicha;
shamol chastotasidan.
oʻrtacha KM si 0,05...0,15, katta — 0,15...0,4. An'anaviy ishlab chiqarish quvvatlarining shunga o'xshash koeffitsienti 0,4 ... 0,8 ni tashkil qiladi.
Hisoblash usuli
VEU-N shamol elektr stantsiyasining o'rnatilgan quvvatidan foydalanish koeffitsientini toping.
Shu maqsadda hisoblagich ko'rsatkichlarini topish va haqiqiy energiya ishlab chiqarishni aniqlash kerak E v-shamol turbinasi-N . Biroq, o'lchash jarayoni ba'zan bir necha yil davom etadi, shuning uchun soddaligi uchun biz shamol tezligi doimiy va o'rtacha deb hisoblaymiz va bu shamolda energiya ishlab chiqarishni jadvallardan topish mumkin.
Buning uchun A.8.1-A.8.3-jadvallardan ma'lum shamol tezligi vo’r da energiya ishlab chiqarish Еv-ShES-N va nominal maksimal aylanish tezligi vnom da yillik energiya ishlab chiqarish ЕyilShES-N ni toping ( ishlab chiqarilgan energiyaning nominal ortiqchasidan yuqori tezlikda, odatda balastda issiqlik sifatida tarqaladi). Topilgan qiymatlarning nisbati o'lchovsiz o'rnatilgan quvvatdan foydalanish koeffitsientini beradi Kqf:
Kqf = Еv-ShES-N / ЕyilShES-N . ( 8.7)
Hisoblash misoli 1
Dastlabki ma'lumotlar:
VEU-3 shamol elektr stansiyasi;
Energiya ishlab chiqarish xarakteristikalari 8-ilovaning A.8.1-jadvalida keltirilgan;
Shamolning o'rtacha tezligi vo’r = 6 m/s;
Nominal (maksimal) shamol tezligi vnom = 14 m / s.
Toping
O'rnatilgan quvvatlardan foydalanish koeffitsienti Kqf . Yechim:
Kqf ni shamol turbinasi generatori tomonidan 5 m/s shamol tezligida yil davomida haqiqiy ishlab chiqarilgan energiyaning 100% ishlab chiqarish rejimida generator tomonidan ishlab chiqarilgan energiyaga nisbati sifatida aniqlaymiz . yil davomida mumkin bo'lgan 11 m/s:
Kqf = Еv-ShES-3 / ЕyilShES-3 = 9112 / 13017 = 0,07
GLOSSARIY:
AG –asinxron generator
AES – atom elektr stansiyasi
SKB –statistik kondensatorli batariya
MER – muqobil energiya resurslari
ShES – shamol elektr stansiyasi
ShEQ – shamol energetik qurilmalari
DTH – doimiy tok havolasi
EUL – elektr uzatish liniyasi
NEM – noana’naviy energiya manbalari
OK – ochiq kamutator (elektr stansiyada)
RShQ – reduktorsiz shamol qurilmasi
VO’ShQ – vertkal o’qli shamol energetik qurilma
GES – gidro elektr stansiya.
U̇ s – statorning fazali ta'minot kuchlanishi (V);
U̇ r – rotor fazasining kuchlanishi (V);
İs – stator fazasi oqimi (A);
İr – rotor fazasi oqimi (A);
Ės – faza EDS, stator o'rashida induktsiyalangan (V);
Ėr – faza EDS, rotor o'rashida induktsiya qilingan (V);
s – stator oqimining aloqasi (Vb);
r – srotor oqimining aloqasi (Vb).
Stator va rotorning elektr parametrlari:
Rs – stator fazasi o'rashining faol qarshiligi (Om);
49 Rr – rotorning fazali o'rashining faol qarshiligi (Om);
Lm – fazali o’rashlarning o'zaro induktivligi (Gn);
Lσs – stator fazasi o’rashlarining oqish induktansı (Gn);
Lσr – rotorning fazali o’rashlarining oqish induktansı (Гн);
ωs – stator magnit maydonining aylanish burchak chastotasi
(rad·с -1 );
ωm – rotorning aylanishining elektr burchak chastotasi
(rad·с -1 ).
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
Shamol elekrt stansiyalarining iste'mol qilinadigan energiyani hisoblash topshiriq 1 Maksimal quvvat va iste'mol qilinadigan energiyani hisoblash
|