Kuchlanish ostida bo‘lgan tok o‘tkazuvchi qismgacha yaqinlashish mumkin

|
Kuchlanish ostida bo‘lgan tok o‘tkazuvchi qismgacha yaqinlashish mumkinBog'liq cd883c79-a213-43a7-8439-ed35aa505978
Kuchlanish ostida bo‘lgan tok o‘tkazuvchi qismgacha yaqinlashish mumkin
bo‘lgan masofa, (m)
Kuchlanish, (kV)
Odamlar
va
ular
qo‘llaydigan
asbob-
uskunalardan
vaqtincha
to‘siq, tok o‘tkazuvchi
qismlarigacha
bo‘lgan
masofa, (m)
YUk changallovchi moslamalar,
ishchi
ѐki transport holatida
bo‘lgan yuk ko‘tarish mashina va
mexanizmlar bilan tok
o‘tkazuvchi qismlar orasidagi
masofa, (m)
1 kV gacha bo‘lgan
havo elektr uzatish
tarmog‘i uchun
0,6
1,0
Boshqa elektr
uskunalari uchun
cheklanmaydi, (tegish
mumkin emas)
1,0
6-35
0,6
1,0
110
1,0
1,5
220
2,0
2,5
330
2,5
3,5
500
3,5
4,5
750
5,0
6,0
1150
8,0
10,0
Eslatma:
Ushbu jadvalda, hamda bundan keyingi texnika xavfsizligining qoidalari
jumlalarida, 3 kV kuchlanishli elektr uskunalarini 6 kV kuchlanishli elektr uskunalariga
tenglashtiriladi, kuchlanishi 20 kV elektr uskunalarini 35 kV ga, 60 kV elektr uskunalarini
esa, 110 kV ga tenglashtiriladi.
Kommutatsion apparatlar bilan jihozlanmagan 1000 V kuchlanishgacha bo‘lgan shchit va
yig‘ilmalarda o‘rnatilgan saqlagichlar ustma-ust, fazalar vertikal joylashgan bo‘lsa,
saqlagichni olish va qo‘yish jaraѐni iste’molchini elektr energiya manbasini o‘chirmasdan
turib, kuchlanish ostida almashtirishga ruxsat etiladi. Bunday paytda ko‘zni himoya qilish
vositasi o‘rniga, yuzni (betni) himoya qilish vositasidan foydalanish tavsiya etiladi.
Ish olib borilaѐtgan elektr uskuna xonasidan tashqari, barcha qo‘shimcha xonalar, xona,
shchit va yig‘ilmalarning eshiklari qulflangan bo‘lishi kerak.
1000 V kuchlanishdan yuqori bo‘lgan elektr uskuna (ѐpiq komplekt, ochiq taqsimlovchi
elektr uskunaning xona va xonalari), hamda 1000 V kuchlanishdan yuqori bo‘lgan elektr
uskuna tashqarisida joylashgan 1000 V kuchlanishgacha bo‘lgan shchit, hamda elektr
uskuna shchiti va yig‘ilmalarining kalitlari navbatchida bo‘lishi shart. Navbatchi
bo‘lmaganda elektr uskunalarning kalitlari ma’muriy-texnik xodimda bo‘lishi kerak.
Har bir kalit nomerlangan bo‘lishi shart. Kalitlarning bir nusxasi zaxirada saqlanishi kerak.
Kalitlar tilxat bilan quyidagi xodimlarga berilishi mumkin:
-
barcha xonalarni yakka o‘zi ko‘rib chiqish huquqiga ega bo‘lgan xodimlarga;
-
ish olib borilishi uchun ajratilgan xona kaliti, faqat tezkor- ta’mirlovchi
xodimlar ichidan ajratilgan ishlashga ijozat beruvchi shaxsga, ish rahbari va
ishboshiga, nazorat qiluvchiga beriladi;
Har kuni ish tugaganidan va elektr uskuna ko‘rib chiqilgandan so‘ng, kalitlar albatta
qaytarib topshirilishi kerak. Navbatchi bo‘lmagan elektr uskunada ish olib borilganda,
ushbu elektr uskuna joylashgan xona kaliti ko‘rib chiqilganidan ѐki ish to‘liq
tugallanganidan so‘ng, uzog‘i bilan keyingi ish kunidan kechiktirmasdan topshirilishi
zarur.
Elektr uskuna joylashgan xona kalitini uzoq muddatga berish, elektr tarmog‘i
korxonasining taqsimlovchi elektr uskunalarida tezkor o‘chirish-ѐqish huquqiga ega
bo‘lgan iste’molchi xodimiga, hamda yakka o‘zi ko‘rib chiqish huquqiga ega bo‘lgan
navbatchiga, tezkor-ta’mirlash va ma’muriy-texnik xodimlarga berish zaruratini korxona
bosh muhandisi belgilaydi.
Kalitni olish va qaytarish jaraѐni istalgan shakldagi ish jurnali ѐki tezkor-dispetcherlik
jurnallarida qayd qilinishi kerak.
Elektr toki ta’siriga tushib, jarohatlanuvchini qutqarish uchun elektr uskunadan
kuchlanishni olish ruxsatsiz bajarilishi mumkin.
|
| |