,751=35,7 MVA - Elеktr tarmoqlari va tizimlari

|
Elеktr tarmoqlari va tizimlari
|
bet | 8/8 | Sana | 28.05.2024 | Hajmi | 311,88 Kb. | | #255513 |
Bog'liq ett kurs ishi jasur (TT natijasi)0,751=35,7 MVA
Quvvati bo‘yicha 2xТРДЦН-100000/220 markali avtotransformator to‘g‘ri keladi:Uning parametrlari quyidagicha:
bitta transformator uchun:
|
podstansiya B uchun:
|
Ом
|
Ом
|
Ом
|
Ом
|
кВт
|
кВт
|
кВАр
|
кВАр
|
Podstansiya "C": I kategoriyali YUK tomonida 220 kV kuchlanish, yuklama 121,84 MVA ga teng, I kategoriya iste’molchilari uchun transformatorlar 100% rezervli qilib tanlanadi.:
Quvvati bo‘yicha 2xАТДЦТН-125000/220 markali avtotransformator to‘g‘ri keladi:Uning parametrlari quyidagicha:
bitta transformator uchun:
|
podstansiya C uchun:
|
Ом
|
Ом
|
Ом
|
Ом
|
Ом
|
Ом
|
Ом
|
Ом
|
Ом
|
Ом
|
Ом
|
Ом
|
кВт
|
кВт
|
кВАр
|
кВАр
|
Podstansiya "D": III kategoriyali YUK tomonida 110 kV kuchlanish, yuklama 67.5 MVA ga teng. jadvaldan transformator tanlaymiz:
Quvvati bo‘yicha ТРДЦН -80000/110 markali transformator to‘g‘ri keladi.
Uning parametrlari quyidagicha:
bitta transformator uchun:
|
podstansiya D uchun:
|
Ом
|
Ом
|
Ом
|
Ом
|
кВт
|
кВт
|
кВАр
|
кВАр
|
Podstansiya "Е": II kategoriyali YUK tomonida 220 kV kuchlanish, yuklama 81,1 MVA ga teng. jadvaldan 2 ta bir xil 70% yuklamaga moslab ikkita bir xil transformator tanlaymiz:
0,781,1=56,77 MVA
Quvvati bo‘yicha 2xТРДЦН-63000/220 markali transformator to‘g‘ri keladi.
Uning parametrlari quyidagicha:
bitta transformator uchun:
|
podstansiya E uchun:
|
Ом
|
Ом
|
Ом
|
Ом
|
кВт
|
кВт
|
кВАр
|
кВАр
|
"E" podstansiyaning transformatorlaridagi quvvat isrofi:
MVt
MVAr
Quvvat:
MVA
Po‘latdagi isrofni hisobga olgan holda:
MVA
HL-5 liniyaning oxirida hosil bo‘lgan zaryad quvvatini hisobga olamiz:
MVA
HL-5 dagi quvvat isrofi:
MVt
MVAr
Quvvat:
MVA
HL-5 liniyaning boshida generatsiya qilinayotgan quvvatni hisobga olamiz:
MVA
"D" podstansiyaning transformatorlaridagi quvvat isrofi:
MVt
MVAr
Quvvat:
MVA
Po‘latdagi isrofni hisobga olgan holda:
MVA
HL-4 liniyaning oxirida hosil bo‘lgan zaryad quvvatini hisobga olamiz:
MVA
HL-4 dagi quvvat isrofi:
MVt
MVAr
Quvvat:
MVA
HL-4 liniyaning boshida generatsiya qilinayotgan quvvatni hisobga olamiz:
MVA
"C" podstansiya avtotransformatorining O`K cho‘lg‘amidagi quvvat isrofi (faqat aktiv quvvat isrofini topish uchun, chunki XO`K=0):
MVt
Quvvatni aniqlaymiz:
MVA
"C" podstansiya avtotransformatorining PK cho‘lg‘amidagi quvvat isrofi:
MVt
MVAr
Po‘latdagi isrofni hisobga olgan holda:
MVA
Kirxgofning birinchi qonuniga asosan:
MVA
"C" podstansiya avtotransformatori YUK cho‘lg‘amidagi quvvat isrofi:
MVt
MVAr
Quvvat:
MVA
Transformatorning po‘lat qismidagi isrofni hisobga olamiz:
MVA
HL-3 ning oxirida yuzaga kelgan zaryad quvvatini hisobga olgan holda:
MVA
HL-3 dagi quvvat isrofi:
MVt
MVAr
Quvvat:
MVA
HL-3 ning boshida yuzaga kelgan zaryad quvvatini hisobga olgan holda:
MVA
"B" podstansiyaning transformatorlaridagi quvvat isrofi:
MVt
MVAr
Quvvat:
MVA
Po‘latdagi isrofni hisobga olgan holda:
MVA
HL-2 liniyaning oxirida hosil bo‘lgan zaryad quvvatini hisobga olamiz:
MVA
HL-2 dagi quvvat isrofi:
MVt
MVAr
Quvvat:
MVA
HL-2 liniyaning boshida generatsiya qilinayotgan quvvatni hisobga olamiz:
MVA
"A" podstansiyaning transformatorlaridagi quvvat isrofi:
MVt
MVAr
Quvvat:
MVA
Po‘latdagi isrofni hisobga olgan holda:
MVA
Kirxgofning birinchi qonuniga asosan:
MVA
HL-1 ning oxirida yuzaga kelgan zaryad quvvatini hisobga olgan holda:
MVA
HL-1 dagi quvvat isrofi:
MVt
MVAr
Quvvat:
MVA
HL-1 ning boshida yuzaga kelgan zaryad quvvatini hisobga olgan holda:
MVA
Almashtiruv sxemasiga DIES ning generatorlari ishlab chiqarayotgan quvvatni joylashtiramiz, ya’ni SG ni, keyin undan o‘z ehtiyoji uchun kerakli quvvatni ayiramiz:
Transformatorning po‘lat qismidagi isrofni hisobga olgan holda:
DIESdagi ko‘taruvchi transformatorlarning cho‘lgamlaridagi quvvat isrofini aniqlaymiz:
MVt
MVAr
DIESdagi podstansiyaning YUK tomonidagi quvvat:
MVA
Sistema bilan bog‘lovchi HL-6 dagi quvvatning yo‘nalishi va miqdori Kirxgofning birinchi qonuniga asosan topiladi:
Demak, sistemadan quvvat olinayapti.
HL-6 ning oxirida yuzaga kelgan zaryad quvvatini hisobga olgan holda:
MVA
HL-6 dagi quvvat isrofi:
MVt
MVAr
Quvvat:
MVA
HL-6 ning boshida yuzaga kelgan zaryad quvvatini hisobga olgan holda:
MVA
Sistema bilan bog‘lovchi quvvat koeffitsienti:
Liniya va tarnsformatorlardagi yillik energiya isrofini aniqlash
Energiyani uzatish jarayonida liniya va transformatorlarda isrof hosil bo‘ladi:
a) Liniyadagi energiya isrofining yillik qiymati ∆WXL kuyidagicha aniqlanadi:
MVtc
bu yerda Rmax liniyadan o‘tayotgan maksimal aktiv quvvat, MVt;
Qmax liniyadan o‘tayotgan reaktiv quvvat, MVAr;
RXL – liniyaning aktiv qarshiligi, Om.
HL maksimal isrof vaqti, soat; T va sosφ orkali 2- ilovaning 4-jadvalidan topiladi.
Un – liniyadagi nominal kuchlanish, kV.
b) Ikki cho‘lg‘amli transformatordagi energiya isrofi:
bu yerda t=8760 soat
v) Uch cho‘lg‘amli transformator va avtotransformatorlardagi energiya isrofi ΔWT:
bu yerda UK va PK cho‘lg‘amlardagi yuklamalarning "T" va cos siga bog‘lik holda 2- ilovadagi 4-jadvaldan topiladi.
UK "TUK“ va ”TPK" orqali aniqlangan To`rt buyicha yuqoridagi jadvaldan topiladi.
(soat)
g) Elektr tarmoqdagi yillik energiya isrofining yig`indisi protsent hisobida:
bu yerda
WIES stansiyaning maksimal kuvvati Smax va T=5000 s ga boglik ishlab chiklgan energiyasi.
Bu hisoblarni yuqoridagi misollarda ko‘rib chiqamiz:
Maksimal yuklamada ishlash vaqti "Tm" bilan quvvat isrofi vaqti "" orasidagi bog‘liqlik
HL-1 dagi energiya isrofi:
,kVtsoat;
soat
; soat
HL-2 dagi energiya isrofi:
kVtsoat
soat ;
;
HL-3 dagi energiya isrofi:
,kVtsoat;
soat
; s
HL-4 dagi energiya isrofi:
,kVtsoat;
soat;
; soat;
HL-5 dagi energiya isrofi:
,kVtsoat;
S
; s
HL-6 dagi energiya isrofi:
T=5000soat
s
,kVtsoat
Transformatordalardagi energiya isrofini hisoblash:
"A" p/st dagi isrof:
T=4347 soat
;
soat
kVtsoat;
"B" p/st dagi isrof:
;
soat
kVtsoat;
"C" p/st past kuchlanish tomondagi isrof:
soat;
;
s
,kVtsoat;
"C" p/st yuqori kuchlanish tomondagi isrof:
soat;
;
s
,kVtsoat;
"C" p/st o`rta kuchlanish tomondagi isrof:
soat;
;
s
,kVtsoat;
"D" p/st dagi isrof:
;
soat
kVtsoat;
"E" p/st dagi isrof:
;
soat
kVtsoat;
Kuch transformatoridagi energiya isrofini hisoblash:
kVtsoat;
=24782kVtsoat
,kVtsoat
Kuchlanish yo‘qotilishini aniqlash
Kuchlanishni ko‘taruvchi podstansiyaning transformatorlaridagi kuchlanish yo‘qotilishiga teng:
kV
Generatordagi keltirilgan kuchlanish:
kV
generatordagi haqiqiy kuchlanishni topamiz:
kV
Shunday qilib, kuchlanishni ko‘taruvchi podstansiyaning YUK tomonida:
U=242 kV bo‘lishi uchun stansiya generatorlarida
Ug= 10,6 kV ni ushlab turish kerak
5-liniyadagi kuchlanish yo‘qotilishi:
kV
Liniya oxiridagi kuchlanish: kV
"E" podstansiyadagi kuchlanish yo‘qotilishi:
kV
"E" podstansiyaning PK tomoniga keltirilgan kuchlanish:
kV
"E" podstansiyaning PK tomonidagi haqiqiy kuchlanish:
kV
1-liniyadagi kuchlanish yo‘qotilishi:
kV
Liniya oxiridagi kuchlanish:
kV
"A" podstansiyadagi kuchlanish yo‘qotilishi:
kV
"A" podstansiyaning PK tomoniga keltirilgan kuchlanish:
kV
"A" podstansiyaning PK tomonidagi haqiqiy kuchlanish:
kV
2-liniyadagi kuchlanish yo‘qotilishi:
kV
Liniya oxiridagi kuchlanish:
kV
"B" podstansiyadagi kuchlanish yo‘qotilishi:
kV
"B" podstansiyaning PK tomoniga keltirilgan kuchlanish:
kV
"B" podstansiyaning PK tomonidagi haqiqiy kuchlanish:
kV
3-liniyadagi kuchlanish yo‘qotilishi:
kV
Liniya oxiridagi kuchlanish:
kV
"C" podstansiyadagi YUK tomonda kuchlanish yo‘qotilishi:
kV
"C" podstansiyaning YUK tomoniga keltirilgan kuchlanish:
kV
"C" podstansiyadagi PK tomonda kuchlanish yo‘qotilishi:
kV
"C" podstansiyaning PK tomoniga keltirilgan kuchlanish:
kV
"C" podstansiyaning PK tomonidagi haqiqiy kuchlanish:
kV
"C" podstansiyadagi UK tomonda kuchlanish yo‘qotilishi:
kV
"C" podstansiyaning O`K tomoniga keltirilgan kuchlanish:
kV
"C" podstansiyaning O`K tomonidagi haqiqiy kuchlanish:
kV
4-liniyadagi kuchlanish yo‘qotilishi:
kV
Liniya oxiridagi kuchlanish:
kV
"D"podstansiyadagi kuchlanish yo‘qotilishi:
kV
"D" podstansiyaning PK tomoniga keltirilgan kuchlanish:
kV
"D" podstansiyaning PK tomonidagi haqiqiy kuchlanish:
kV
|
| |