Foxboro SRD991 markali - I bob. O‘lchash usullari va xatoliklari haqida ma’lumotlar

|
I bob. O‘lchash usullari va xatoliklari haqida ma’lumotlar
|
bet | 6/8 | Sana | 12.08.2024 | Hajmi | 120,8 Kb. | | #269378 |
Bog'liq 1 (2)3.2 Foxboro SRD991 markali pozisionerning metrologik xarakteristikalarini o‘lchash diapazoni, aniqlik sinfi va yo‘l qo‘yiladigan xatoliklarini hisoblash
SRD991 aqlli joylashtirgichi pnevmatik vana aktuatorlarini boshqarish uchun mo'ljallangan va portlashga qarshi EEx ia (ichki xavfsiz elektron) dizaynida mavjud. U har qanday boshqaruv tizimiga ulanishi mumkin (masalan - Foxboro I/A Series).
Barcha diagnostik funksiyalar osongina sozlanishi va DTM (Device Manager) positioner yordamida ko'rsatilishi mumkin, bu valve Monitor deb ataladi. Bundan tashqari, pozitsionerning DTM barcha konfiguratsiya va diagnostika ma'lumotlarini o'z ichiga olgan valfning holati to'g'risida to'liq hisobot yaratishga imkon beradi.
Positionerning versiyalari turli xil aloqa protokollari mavjud. Bu analog 4-20 mA va haddan tashqari xart yoki FoxCom signali bilan bo'lishi mumkin; FoxCom protokoli bilan raqamli yoki FOUNDATION Fieldbus H1 yoki Profibus PA orqali aloqa, IEC 1158-2 ga ko'ra FISCO asosida.
2-rasm. Foxboro SRD 991 aparatining ichki ko’rinishi
SRD960, shuningdek, operatorga favqulodda o'chirish tizimi (ESD) bilan shug'ullanadigan valflarning muammosiz ishlashi uchun vosita beradigan qisman insultni sinash (PST) valf sinovini boshqarish qobiliyatiga ega.
O'z-o'zini kalibrlash bilan avto-boshlash
Avtomatik holat va diagnostika xabarlari
Aloqa versiyasi bilan aqlli
Aloqa HART, FOUNDATION Fieldbus H1, PROFIBUS-PA yoki FoxCom
Saytdagi tugmalar, qo'lbola kommunikator, kompyuter yoki I / A seriyali tizim orqali konfiguratsiya; yoki IRCOM yordamida IR porti orqali
Muloqotsiz aqlli versiya
4-20mA kirish
Barcha versiyalar uchun
Insult 8 dan 260 mm gacha (0,3 dan 10,2 dyuymgacha)
Swivel oralig'i 95° gacha
6 bargacha bo'lgan havo bosimini ta'minlash (90 psig), 7 bargacha (105 psig) slayd valf bilan
Bitta yoki ikki martalik amal
NAMUR ga ko'ra chiziqli aktuatorlarga o'rnatish:
IEC 534 6-1m
VDI/VDE 3847
FlowPak va FlowTop aktuatorlarida to'g'ridan-to'g'ri o'rnatish
VDI / VDE 3845 muvofiq aylanma drayverlar ustida o'rnatish
IP65 bajarilmagan, NEMA 4X
Portlashdan himoya:
ATEX ma'lumotlariga ko'ra II 2 G EEx i / II 2 G EEx n (ichki xavfsiz elektron)
FM va CSA ma'lumotlariga ko'ra, ichki xavfsiz elektron
Muhit harorati: -40-80°C (-40 dan 176°F gacha)
Koʻrsatish va lokal foydalanuvchi interfeysi:
Ko'p tilli orqa yoritilgan grafik LCD
Diagnostika xabarlari LCDda koʻrsatiladi
3 tugmasi bilan oson konfiguratsiya
O'z-o'zini kalibrlash bilan avto-boshlash
Diagnostikalyq funktsiyalar
O'z-o'zini diagnostika qilish, holat xabarlari va диагностические сообщения
Predmetli vana parvarishi bo'yicha ilg'or diagnostika
Insultni ma'lumotlarini tahlil qilish uchun elita diagnostikasi vanalar, operatsiya paytida ishqalanish
To'lov - SRD991 modelini, so'ngra har bir element uchun buyurtma kodini ko'rsating
Bir tomonlama ................................................................................. -B
Dual Action....................................................................................... -C
Kirish/Aloqasiz Aqlli (4-20mA) ........................................................ D
HART Aloqa (4-20 mA) .................................................................... H
FoxCOM Communication (Raqamli /IT2) ......................................... F
PROFIBUS-PA (FISCO bo'yicha).......................................................P
FOUNDATION Fieldbus H1 (PID funktsiya blokini o'z ichiga olgan, FISCO ko'ra) ………………………………………………………………………Q
Qo'shimcha I/O qo'shimcha I/O . tayyorlangan ……………………...N
Ikkita diskret chiqish ................................................................. P 4-20 mA
pozitsiya sensori va bitta raqamli signal chiqishi (ATEX) ........ F 4-20 mA
pozitsiya sensori va bitta raqamli signal chiqishi (FM / CSA) ............. Q
Diskret kirishlar(z) ................................................................................ B
Diskret I / O (favqulodda o'chirish tizimlari uchun mo'ljallangan)(z..... E
O'rnatilgan limit kalitlari O'rnatilgan limitlarsiz .................................... S
Induktiv chegara o'chirgichlari - ichki xavfsiz elektron (standart versiya SJ2-N) ............... T
Induktiv limit o'chirgichlari - ichki xavfsiz elektron (ESD tizimlari uchun SJ2-SN versiyasi) ..... U
Induktiv limit o'chirgichlari - uch telli versiya (u) ........................................... R
UL va CSA (u) tomonidan tasdiqlangan mexanik kalitlari (mikro kalitlari...... V
Potentiometr kirish (masofadan o'rnatish – asosiy birlik)(t)(k) ........................ D
M20×1,5 kabelli kirish, kabelga kirish ............................................... 1 1/2"-14
NPT (M20×1.5 – 1/2"-14 NPT adapteri bilan) ................................ 6 M20×1,5,
|
| |