Topraklama haqida nimalarni bilishingiz kerak

|
Topraklama haqida nimalarni bilishingiz kerak
|
bet | 2/9 | Sana | 04.06.2024 | Hajmi | 325,78 Kb. | | #259986 |
Bog'liq Zaminlash.Topraklama haqida nimalarni bilishingiz kerak
O'z qo'llaringiz bilan tuproqli pastadirni yig'ishni boshlashdan oldin, terminologiyani tushunishingiz kerak. Sxemaning o'zi tuproq elektrodlari va metall bog'lamlardan iborat. Topraklama o'tkazgichlari - 2-3 m uzunlikdagi metall pimlar, butunlay erga botiriladi. Va metall aloqa bu pinlarni va uydagi kommutatorni bog'laydi.
Tuproqli pastadir uchun armatura ishlatish qat'iyan man etiladi - etarli bo'lmagan tasavvurlar diametri va qovurg'ali sirt tezda strukturaning korroziyasiga va topraklama xususiyatlarini yo'qotishiga olib keladi.
Shuning uchun, metall ulanishni tanlashda siz elektr sxemasi va topraklama o'tkazgichini uyga kiritish usuli haqida oldindan qaror qabul qilishingiz kerak.
Tuproqli aylanish sxemalari - ularning afzalliklari va kamchiliklari
Butun strukturaning ishonchliligi va chidamliligi tanlangan sxemaga bog'liq bo'ladi. Shunday qilib, shartli ravishda konturlar quyidagilarga bo'linadi:
chiziqli - topraklama o'tkazgichlari bir qatorda yotqizilgan va bir-biriga ketma-ket ulanganda;
yopiq pastadir bilan (uchburchak, kvadrat, tasvirlar) - barcha tuproq elektrodlari yopiq doira ichida ulanganda.
Chiziq sxemasini amalga oshirish biroz osonroq - bitta kamroq ulanish kerak va ko'p joy talab qilmaydi. Ketma-ket yotqizilgan tuproqli elektrodlarni o'rnatish hatto poydevorning ko'r maydoni bo'ylab ham amalga oshirilishi mumkin (lekin chetidan 1,2 m dan yaqinroq emas). Ammo yopiq kontaktlarning zanglashiga olib kelishi ishonchliroq - hatto bitta ulanish muvaffaqiyatsiz bo'lsa ham, sxema ishlaydi, chunki kontaktlarning zanglashiga olib kelmaydi.
Kommutatorga tuproqli ulanish turlari
Elektr tarmog'iga ulanish, asosan, havo liniyalarida sodir bo'ladi. Bunday holda, liniyalarni topraklama TN-C tizimiga muvofiq, uyga ikkita sim - faza (L) va nol (qo'shma himoya va ishlaydigan sim PEN) va quvvat manbai neytrallanganda amalga oshiriladi. o'zi asoslanadi.
Bu holda uyning yoki yozgi uyning tuproqli halqasini elektr paneliga ulash uchun siz mustaqil ravishda topraklama tizimini qayta tiklashingiz kerak:
Birinchi variantda PEN simi bo'linadi va ikkita alohida N va PE avtobuslariga ulanadi, ular majburiy ravishda belgilanadi. Nol - ko'k elektr lenta bilan, tuproq - sariq zamin belgisi bilan. N shinasi korrus bilan aloqa qilmaslik uchun maxsus izolyatorlar bilan qalqonga mahkamlanishi kerak. Va pe topraklama paneli to'g'ridan-to'g'ri korpusga biriktirilgan. Ikkala shina ham bir-biriga o'tkazuvchan jumper orqali ulangan.
PEN o'tkazgichni ajratganda, hech qanday holatda kelajakda N va PE o'tkazgichlarini ulash mumkin emas - bu qisqa tutashuvga olib keladi!
Ikkinchi variantda PEN simi bo'linmaydi, lekin N avtobusga biriktiriladi va keyinchalik nolga teng deb hisoblanadi. PE shinasiga faqat elektr jihozlari uchun topraklama simlari ulanadi. Ushbu usul afzalroqdir, chunki PEN o'tkazgichi yonib ketganda, elektr uzatish liniyasining barcha foydalanuvchilari uylardagi yer avtobuslariga ulanadi. Va agar barcha aholida topraklama bo'lmasa, bu hali ham uning qurilmasi bilan band bo'lgan foydalanuvchilar uchun uskunaning buzilishiga olib kelishi mumkin.
TT tizimining yagona kamchiliklari RCD yoki kuchlanish rölesini o'rnatish zarurati bo'lib, bu elektr simlarini tashkil qilish narxining oshishiga olib keladi.
|
| |