-§. Monitoring apparat-dasturiy vositalari

1.2-§. Monitoring apparat-dasturiy vositalari
Energiya ta’minoti monitoringi qurilmalari jarayonlarini
mikroprotsessor va elektron vositalarini ikkilamchi kuchlanish
ko‘rinishidagi signal bilan ta’minlovchi o‘zgartkichlarning ish holati
ehtimolligi tavsiflari ikkilamchi signalni hosil qilish apraratlarining
ishlash va ishdan chiqish holatlarini amaliy dasturiy vositalar
yordamidagi tadqiqotlar asosida amalga oshiriladi. Monitoring
qurilmasining ish holati ehtimolliklarini tadqiqida I- birlamchi toklarni
asosiy kattalik bo‘lgan U
e
- chiqish kuchlanishlarini hosil qilishda
ishtirok etuvchi elementlarning ishlashi ehtimoli bo‘lgan holatlarining
ko‘rsatkichlarini hisoblash talab etiladi [42; 125-130-b, 47; 22-b].
Energiya ta’minoti manbasi monitoringi signal o‘zgartirish va
manbalar to‘g‘risidagi axborotlarni real vaqt rejimida uzoq masofalarga
uzatish qurilmalarini joriy etish sxemasi 1.1-rasmda ko‘rsatilgan.
1.1- rasm.
Infokommunikatsiya ob’etlari energiya ta’minotini
masofadan monitoring qilish apparat-dasturiy vositalari sxemasi.
Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, energiya ta’minoti monitoringi
tizimlarida turli xil signallarni o‘zgartirish va ularni taqsimlash qator
muammolarini yechish bilan boglik. Ushbu muammolarni yechishda
xozirgi paytdagi qo‘llanilib kelinayotgan energiya ta’minoti monitoringi
uchun mo‘ljallangan qurilmalar va apparat-dasturiy majmualar juda
axamiyatli xisoblanadi [6; 298-302-b, 7; 274-277-b,41; 106-110-b].
11
Yuqorida keltirilgan ma’lumotlarga qo‘shimcha ravishda energiya
ta’minoti monitoringi qurilmalarida quyidagi xolatlarni e’tiborga olish
kerak :
•
monitoring qilish qurilmalar yetarli darajada dasturiy vositalar
bilan taminlanmagan;
•
aniq natijalar asosida ishlaydigan qurilma va vositalarning
yetishmasligi;
•
qurilmadan real vaqt tizimida malumotlarni monitoring qilish va
boshqarish imkoniyatini pastligi;
•
hizmat ko‘rsatish xarajatlari kam (qurilma va qurilmalarga
texnik hizmat ko‘rsatish, panellarni tozalash va boshqalar).
Qurilmalar asosida signal o‘zgartirishning o‘ziga xos kamchiliklari
mavjud:
•
monitoring va rostlash imkoniyati cheklangan;
•
signallarni taqsimlashda muammolar mavjud;
•
signal o‘zgartiruvchi qurilmalarni individual o‘rnatishda
monitoringi qurilmalarning o‘zini qoplash muddati juda kam
miqdordaligi.
Energiya ta’minoti manbalari monitoringi jarayonlarini masofadan
monitoring qilish xolatlarini amalga oshiruvchi vositalar, ulardagi
kattalik va parametrlarni uzluksiz monitoringini taminlovchi signal
uzatish vositalari, qurilmalarning o‘zaro tasiri va signal uzatish
vazifalarini amalga oshirish vaqtida aniqroq baxolash mumkin.
Monitoring uchun mo‘ljallangan o‘rnatilgan tizimlar mobil ilovalar
va amaliy dasturiy vositalar yordamida energiya ta’minoti manbalarini
masofadan monitoring qilish, boshqarish uchun qarorlar qabul qilish
imkoniyatini taqdim etmoqda. O‘rnatilgan tizim (O‘T) - bu shunday
apparat-dasturiy vositalar xisoblanadiki, u dasturlanadigan kompyuterni
o‘z ichiga oladi, ammo kompyuter qurilmasi bo‘lishi umumiy maqsad
qilinmaydi. O‘z nomi bilan aytadigan bo‘lsak o‘rnatilgan tizim –
ma’lum vazifa yoki vazifalarni bajarish, boshqarish, monitoring qilish
uchun mikrokontroller yoki mikroprotsessorga o‘rnatilgan maxsus
kompyuter tizimi xisoblanadi. O‘Tga mustaqil tizim yoki katta tizimning
bir bo‘lagi sifatida qarash mumkin. 1.2.-rasmda O‘T umumiy ierarxik
modeli ko‘rsatib o‘tilgan [4;127-128-b].
|