Quyosh paneli nominal quvvati

|
Quyosh paneli nominal quvvati
|
bet | 14/30 | Sana | 20.06.2024 | Hajmi | 1,13 Mb. | | #264726 |
Bog'liq Гули дис (2) Quyosh paneli nominal quvvati
Quyosh elementi (SC) yorug'lik bilan yoritilganda elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Yorug'likning intensivligiga qarab, quyosh batareyasi ko'proq yoki kamroq elektr energiyasini ishlab chiqaradi:
yorqin quyosh nuri soyadan ko'ra afzalroq, soya esa elektr nuridan ko'ra afzalroqdir. Quyosh batareyalari va panellarini solishtirish uchun element yoki panelning nominal quvvatini bilish kerak. Nominal quvvat, eng yuqori quvvatning vattlarida (Wpk) ifodalangan, quyosh paneli optimal sharoitlarda qancha elektr energiyasi ishlab chiqarishi mumkinligini ko'rsatadigan o'lchovdir.
Panellarni bir-biri bilan taqqoslash uchun ishlab chiqaruvchilar ularni muayyan sharoitlarda sinab ko'rishga rozi bo'lishdi. Dastlab, standart sinov shartlari (STC), ya'ni "standart sinov shartlari" joriy etildi.
STC parametrlari quyosh panelining ideal sharoitlarda ishlashini aks ettiradi, bu odatda zavod yoki laboratoriya sharoitida quyosh paneli sinov qurilmasining qisqa miltillashi bilan erishiladi. Bunday holda, yorug'lik 1000 Vt / m2 bo'lishi kerak, quyosh panelining harorati 25 ° C bo'lishi kerak, radiatsiya spektri AM1,5 havo massasiga mos kelishi va shamol tezligi nolga teng bo'lishi kerak.
Bu barcha quyosh panellarining etiketkasida ko'rsatilgan STC parametrlari (2.4-rasm). Ular barcha ishlab chiqaruvchilar uchun majburiydir. Agar quyosh batareyasining quvvati aytilsa, u holda STCdagi quvvat ko'rsatiladi.
2.4- rasm. Quyosh panelining yorlig'i haqida ma'lumot
Biroq, quyosh panellarining haqiqiy ishlashida STC shartlari kamdan-kam uchraydi. Uyingizda 250 Vt panelni o'rnatganingiz, barcha sharoitlarda undan 250 Vt quvvat olasiz degani emas.
STClar haqiqiy sharoitlarda quyosh panelining samaradorligi va ishlashini aks ettirmaydi. Shuning uchun, panelning parametrlari haqiqatda sodir bo'lganlarga yaqinroq bo'lgan sharoitlarni aniqlashga urinishlar amalga oshiriladi. So'nggi paytlarda tobora ko'proq ishlab chiqaruvchilar panelning parametrlarini "normal sharoitda" (NOCT), ya'ni 40-45 ° S panel haroratida va 800 Vt / m2 yoritishda ko'rsatmoqda. Biroq, NOCT ham panelning haqiqiy quvvatini aks ettirmaydi, chunki quyosh batareyasining ishlashi paytida yorug'lik 1000 Vt / m2 dan yuqori bo'lishi mumkin va harorat 45 ° C dan sezilarli darajada past bo'ladi.
PVUSA (Utility Systems Applications uchun fotovoltaiklar) sinov shartlari (PTC) tobora realroq bo'lgan STC o'rniga panellarni solishtirish uchun ishlatiladi. Biroq,
barcha ishlab chiqaruvchilar PTC uchun parametrlarni ko'rsatmaydi. Odatda PTC AQSh bozori uchun ishlab chiqarilgan panellar uchun belgilanadi.
PTC test parametrlari quyosh panellari sinovlari natijalarini STCga qaraganda realroq sharoitlarda ko'rsatadi. PTC shuningdek, 1000 Vt / m2 yoritishni nazarda tutadi, lekin harorat STCdagi kabi quyosh batareyasining o'zi uchun emas, balki atrof-muhit havosi uchun normallashtirilmaydi.
Panellar er sathidan 10 m balandlikda bo'lishi kerak, havo harorati 20 ° C va shamol tezligi 1 m / s bo'lishi kerak.
PTC parametrlari STC dan 10-15% kichikroq, bu quyosh panellarining haqiqiy ish sharoitlarining ta'sirini aks ettiradi.
Biroq, na PTC, na STC real sharoitlarda panel vattiga ta'sir qiluvchi barcha omillarni aks ettirmaydi. Quyosh elektr stantsiyasining ishlashiga ta'sir qiluvchi boshqa omillarni hisobga olish kerak, masalan, simlardagi yo'qotishlar, invertor, kontroller va boshqalar. Bu, shuningdek, vaqt o'tishi bilan quyosh panellarining normal degradatsiyasi, chang, axloqsizlik, panellarning haddan tashqari qizishi yoki ularning soyasi tufayli quvvatning pasayishi, ketma-ket zanjirlardagi panellar orasidagi quvvat farqlari va boshqalar bo'lishi mumkin. Ushbu omillarning ta'siri mavsumga, geografik joylashuvga, o'rnatish usuliga, panellarning azimutiga va moyilligiga qarab farq qilishi mumkin. Shunday qilib, haqiqiy sharoitda quyosh paneli o'zining eng yuqori quvvatining taxminan 75-85% ni ishlab chiqaradi (tabelada ko'rsatilgan). Ya'ni, optimal burchak ostida joylashgan va janubga yo'naltirilgan 100 Vt quvvatga ega quyosh paneli yozda o'rnatish usuliga qarab o'rtacha 75-85 Vt ishlab chiqaradi. Albatta, quyosh panelidan to'liq quvvat oladigan kunlar bo'ladi yoki undan ham ko'proq. Quyosh elektr stantsiyasini loyihalashda buni hisobga olish kerak.
Quyosh panelining kuchi deyarli to'g'ridan-to'g'ri mutanosib ravishda yorug'likka qarab o'zgaradi (1.15-rasm). Yoritishning ma'lum bir qiymatida panel
ishlab chiqarishni to'xtatishi mumkin. Masalan, kristalli panellar uchun bu taxminan 150-200 Vt / m2 va amorf uchun - taxminan 100 Vt / m2.
Shuningdek, quyosh panelining quvvati uning haroratiga bog'liq va odatda ko'tarilganda tushadi (1.16-rasm). Kristalli panellar uchun odatiy harorat koeffitsienti -0,45% / K (ya'ni har bir daraja uchun panel harorati ko'tariladi, uning chiqishi 0,45% ga kamayadi). Amorf panellar uchun bu ko'rsatkich odatda 2 baravar kamroq bo'ladi va uchta birikmali amorf panellarning so'nggi ishlanmalari hatto ijobiy harorat quvvat omiliga ega.
|
| |