Mavzu: Kabel va simlarni montaji va ekspluatatsiyasi. Reja: Kabel liniyalari haqida umumiy tushunchalar

|
Mavzu: Kabel va simlarni montaji va ekspluatatsiyasi. Reja: Kabel liniyalari haqida umumiy tushunchalar
|
bet | 1/2 | Sana | 28.09.2024 | Hajmi | 34,91 Kb. | | #272829 |
Bog'liq Mavzu Kabel va simlarni montaji va ekspluatatsiyasi. Reja Kabe
Mavzu: Kabel va simlarni montaji va ekspluatatsiyasi.
Reja:
Kabel liniyalari haqida umumiy tushunchalar.
O'rnatish simlarining turlari.
Kabel va simlarning turlari.
Kabel liniyalari haqida umumiy tushunchalar.
Simning klassik namunasi, ko'pincha bir-biriga o'ralgan bir nechta nozik o'tkazgichlardan iborat bo'lgan bitta izolyatsiyalanmagan yadro hisoblanadi. Ushbu toifaga, shuningdek, izolyatsiyasi bir qatlamda qilingan birdan uchtagacha yadroli elektr mahsulotlari kiradi. Ishlash va o'rnatish qulayligi uchun bir nechta yadroli sim, PVX va tolali materiallar bo'lgan qo'shimcha ortiqcha oro bermay bilan o'ralgan. Bunga asoslanib, simlar izolyatsiyalangan va yalang'och bo'linadi.
Yalang'och sim. Ko'pincha elektrchilar tomonidan yalang'och sim deb ataladi, chunki bunday simning izolyatsiyasi yo'q. U faqat havo orqali yotqizish uchun ishlatiladi.
Supero'tkazuvchilar kauchuk yoki bo'lsa PVX qoplama, sim izolyatsiyalangan mahsulotlar toifasiga kiradi.
O'z navbatida, izolyatsiya qilingan mahsulotlar quyidagi turlarga bo'linadi:
Himoyalanmagan: kauchuk yoki plastmassa materialdan tayyorlangan bir qatlamli izolyatsiyaga ega.
Himoyalangan sim, izolyatsiyaga qo'shimcha ravishda, qo'shimcha ravishda tashqi qobiq bilan o'ralgan. Qoida tariqasida, bu yaxshilangan ishlash va kuch xususiyatlariga ega bo'lgan torli mahsulotlar.
Qoida tariqasida, sim yorug'lik izolyatsiyasi bilan o'ralgan va paxta iplari yoki oqadigan PVX trubkasi tashqi ortiqcha oro bermay rolini bajaradi. Shu sababli, ushbu elektromexanik mahsulotni qiyin ish sharoitida ishlatish tavsiya etilmaydi: yuqori namlik, shuningdek, o'tkazgichda mexanik yuklar mavjud bo'lgan joylar. Qo'llash doirasi uchun eng mashhur maishiy foydalanish o'rnatish simi. Bular kesimi 0,75 dan 6 mm² gacha bo'lgan ikkita mis yoki alyuminiy o'tkazgichdir. Ushbu bo'lim maxsus yoritish liniyasini va alohida kuchli iste'molchini ulash uchun etarli, masalan, pech yoki lahzali suv isitgichi. Bunday mahsulotlar ham ochiq, ham o'rnatilishi mumkin yopiq tarzda. Da oxirgi versiya o'rnatish, yuqori namlik sharoitida yotqizish mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, simning asosiy kamchiliklari uning past mexanik quvvati va kichik tasavvurlar bo'lib, muhim yuklarga mos kelmaydi. Plyuslar o'z ichiga oladi hamyonbop narx, o'rnatish qulayligi va kundalik hayotda foydalanishning ko'p qirraliligi. Ushbu ta'rif ikki yoki undan ortiq Supero'tkazuvchilar yadrolar, alohida izolyatsiyaga qo'shimcha ravishda, qo'shimcha ravishda mahkamlash qobig'iga o'ralgan elektr mahsulotini anglatadi. Shuni ta'kidlash kerakki, kabel ko'proq farq qiladi murakkab dizayn izolyatsion qatlamlar, shuningdek, po'lat zirhning mavjudligi (ba'zi hollarda). Yadro izolyatsiyasi kauchukdan yasalgan yoki pvc material, qo'shimcha qobiq - ularning issiqqa chidamli polivinilxlorid. Uchun qo'shimcha himoya namlikdan va qiyin sharoitlarda ishlashdan, mexanik ekranlar sifatida ishlaydigan po'lat plitalarga qo'llaniladigan bitum qoplamasi qo'llaniladi. Bundan tashqari, simi simga nisbatan oqim o'tkazuvchi o'tkazgichlarning kattalashgan kesimiga ega: 240 mm 2 gacha. Oqim o'tkazuvchi yadrolarning ishonchli izolatsiyasi va mexanik mustahkamligi po'lat plitalardan yasalgan zirhlar bilan mustahkamlanganligi sababli, kabel kengroq qo'llanilishi bilan ajralib turadi: er osti yotqizish va portlash sharoitida foydalanishdan tortib, suv ostida yotqizish yoki havo. Albatta, kundalik hayotda maxsus va mustahkamlangan kabel juda kam qo'llaniladi. Yagona dastur - bu er osti yo'li orqali markaziy kirish Xususiy uy transformatordan. Qoida tariqasida, kundalik hayotda ayniqsa moslashuvchan turdagi kabel ishlatiladi. Bu erda uni qo'llash doirasi juda keng. Mavjud ko'p miqdorda kabel turlari: koaksiyal, o'ralgan juftlik, optik tolali, quvvat kabellari va boshqalar. Shu bilan birga, ko'pchilik turlari universaldir: simi ichki va tashqi foydalanish uchun mo'ljallangan. tashqi yotqizish. Elektromagnit nurlanishni bostirish uchun ba'zi turdagi mis o'ralgan himoya ekranlari mavjud. Har qanday qurilma o'z belgisiga ega. Ko'rib chiqilayotgan elektr mahsulotlari bundan mustasno emas. Tashqi qobiqqa qo'llaniladigan belgini diqqat bilan o'rganib chiqqandan so'ng, siz mahsulotning asosiy ko'rsatkichlarini tushunishingiz mumkin. Agar simlar tekis bo'lsa, uning belgisidagi sim P yoki PP harfiga ega. Supero'tkazuvchilar simlarning metalli faqat uchun ko'rsatilgan alyuminiy o'tkazgichlar(Pdan oldin A harfi). Keyinchalik ishlatiladigan izolyatsiyaning tasnifi keladi: kauchuk, polietilen yoki PVX. Xat qisqartmasidan so'ng yadrolar soni va ularning kesimi ko'rsatiladi. Kabel ham xuddi shu tarzda belgilanadi. Ammo bir nechta izolyatsiya qatlamlari mavjudligi sababli, u yanada murakkab belgilarga ega. Qoidaga ko'ra, tashqi qoplamada tasavvurlar, materiallar va o'tkazuvchan yadrolar soni ko'rsatilgan. Maktubning qisqartmasi yadro izolyatsiyasi materialini, qo'shimcha va tashqi qoplamani, shuningdek ekranlarning mavjudligini bildiradi: mis yoki po'lat. Himoyalangan simlar tashqi ta'sirlardan muhrlanish va himoya qilish uchun mo'ljallangan elektr izolyatsiyasi ustidagi qobiqga ega bo'lgan izolyatsiyalangan simlar deb ataladi. Ular orasida APRN, PRHD, APRF va boshqalar simlari himoyalanmagan izolyatsiyalangan sim elektr izolyatsiyasi ustidagi g'ilofga ega bo'lmagan sim deb ataladi. Bular APRTO, PRD, APPR, APPV, PPV va boshqalar simlari. Shnur - bu ikki yoki undan ortiq izolyatsiyalangan egiluvchan yoki o'ta egiluvchan o'tkazgichlardan iborat bo'lgan, 1,5 mm2 gacha bo'lgan kesimli, o'ralgan yoki parallel ravishda yotqizilgan, ish sharoitlariga qarab qoplangan, metall bo'lmagan qobiq yoki boshqa himoya qoplamali simdir. Kabel bir biriga o’ralgan qoida tariqasida, umumiy kauchuk, plastmassa, metall niqobi ostida (NRG, KG, AVVG va boshqalar) o'ralgan bir yoki bir nechta izolyatsiyalangan yadrolar. Qopqoq yadro izolyatsiyasini yorug'lik, namlik, turli xil ta'sirlardan himoya qilish uchun xizmat qiladi kimyoviy moddalar va shuningdek, uni mexanik shikastlanishdan himoya qilish uchun. O'rnatish simlari qattiq yotqizilgan quvvat va yoritish tarmoqlarini o'rnatish uchun mo'ljallangan ochiq havoda va ichkarida. Ular bitta va torli, rezina va plastmassa izolyatsiyalangan, himoyalanmagan va engil mexanik shikastlanishdan himoyalangan holda ishlab chiqariladi. Simlarning o'tkazgich o'tkazgichlari standart bo'limlarga ega, mm: 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4.0; 6,0; 10,0; 16.0 va boshqalar. Brendlarga qarab, standart simli tasavvurlar ma'lum ma'nolarga ega. Agar simning kesimi noma'lum bo'lsa, u quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi: bu erda S - sim kesimi, mm2; n - 3,14 ga teng son; r - sim radiusi, mm. Oqim o'tkazuvchi yadro simining diametri (izolyatsiyasiz) mikrometr yoki bilan o'lchanadi. Tarmoqli simlar va kabellarning kesimi barcha simlarning kesimlari yig'indisi bilan aniqlanadi. APV, PV plastmassa izolyatsiyali o'rnatish simlari g'ilofsiz va himoya qoplamalarsiz amalga oshiriladi, chunki plastik izolyatsiyani yorug'likdan, namlikdan himoya qilish shart emas va engil mexanik stressga chidamli. Kauchuk izolyatsiyasi bo'lgan simlarni mexanik shikastlanishdan, yorug'lik va namlik ta'siridan himoya qilish uchun alyuminiy qotishma AMT yoki guruchdan (APRF, PRF, PRFl) yoki PVX birikmasidan (PRHD va boshqalar) tayyorlangan buklangan tikuvli g'iloflar qo'llaniladi. Simlarning izolyatsiyasi ma'lum bir ish kuchlanishiga mo'ljallangan bo'lib, ular uzoq vaqt va xavfsiz foydalanishlari mumkin. Shuning uchun, sim markasini tanlashda, sim izolyatsiyasi mo'ljallangan ish kuchlanishi 380, 220, 127, 42, ta'minot kuchlanishining nominal standart qiymatidan kattaroq yoki teng bo'lishi kerakligini hisobga olish kerak. 12 V. O'rnatish simlari ulangan yukga mos kelishi kerak. Xuddi shu tovar va bir xil simli uchastka uchun yotqizish shartlariga bog'liq bo'lgan turli kattalikdagi yuklarga ruxsat beriladi. Masalan, ochiq havoda yotqizilgan simlar yoki kabellar quvurlarga yotqizilgan yoki gips ostida yashiringanidan ko'ra yaxshiroq soviydi. Kauchuk izolyatsiyasi bo'lgan simlar o'zlarining yadrolarini 65 ° C dan yuqori bo'lmagan uzoq muddatli isitish haroratiga va plastik izolyatsiyaga ega simlar -70 ° S ga imkon beradi. Simlar harflar bilan belgilanadi, shundan so'ng o'tkazuvchi simlarning soni va tasavvurlar maydoni raqamlar bilan yoziladi. Simni belgilashda quyidagi tuzilma qabul qilinadi. P harfi markazda joylashgan bo'lib, simni yoki PPni - tekis ikki yoki uch simli simni bildiradi. P yoki PP harflari A harfi oldidan bo'lishi mumkin, bu sim alyuminiy o'tkazgichlardan yasalganligini ko'rsatadi; agar A harfi bo'lmasa, u holda o'tkazgichlar misdan qilingan. P yoki PP harfidan keyin simli izolyatsiya qilingan materialni tavsiflovchi harf mavjud: R - kauchuk, V - polivinilxlorid va P - polietilen izolyatsiyasi (APRR, PPV va boshqalar). Telning kauchuk izolatsiyasi turli xil qoplamalar bilan himoyalangan bo'lishi mumkin: B - PVX birikmasidan tayyorlangan, H - yonmaydigan xlorpren qobig'i (nayrit). B va H harflari simli izolyatsiyalash materialining harflaridan keyin joylashtiriladi - APRN, PRI, PRHD. Agar simda lak bilan qoplangan paxta ipining ortiqcha oro bermaylari bo'lsa, bu L harfi bilan ko'rsatiladi va agar ip chirigan birikma bilan singdirilgan bo'lsa, u holda sim markasidagi harf o'tkazib yuboriladi. L harfi sim markasini belgilashda oxirgi o'rinda joylashgan. Moslashuvchan oqim o'tkazgichlari bo'lgan simlar G harfi bilan belgilanadi, u kauchukdan keyin - R yoki polivikilxloriddan oldin - izolyatsiyada (PRGI va boshqalar) joylashtiriladi. Yagona va torli simlar qo'yish uchun mo'ljallangan po'lat quvurlar va chirishga qarshi birikma bilan singdirilgan ortiqcha oro bermay, tovar belgisi oxirida TO (APRTO, PRTO) harflari bo'lsin. Kauchuk izolyatsiyali PVX simli qoplama yog'ga chidamli. Ajratish bazasidagi tekis simlar 4 mm gacha kengligi va 20 mm uzunlikdagi teshilishi mumkin. Teshiklarning chekkalari orasidagi masofa 15 mm gacha. O'rnatish vaqtida simlarni ajratishni osonlashtirish uchun simlarni etiketlash mumkin. Ichki va tashqi makon uchun qurilmalarni dan filiallari havo liniyalari turar-joy binolari va binolarda simning ichida, uning izolyatsiyalangan yadrolari orasida joylashgan qo'llab-quvvatlovchi po'lat kabelga ega bo'lgan maxsus simlar ishlab chiqariladi. Arqon simlari 2, 3 va 4 yadroli bo'lib, kauchuk yoki PVX izolyatsiyasiga ega. ABT simining oqim o'tkazgichlari qora, ko'k, jigarrang va boshqa ranglarda izolyatsiya qilingan. O'rnatish simlari haroratda ishlash uchun mo'ljallangan muhit-40 dan + 50 ° C gacha va nisbiy namlik 95 ± 3% (+ 20 ° C da). Simlar singari, ular harflar bilan belgilanadi, shundan so'ng o'tkazgich simlarning soni va tasavvurlar maydoni raqamlar bilan yoziladi. Elektr kabellari uchun siz kauchuk va plastmassa izolyatsiyali quvvatsiz zirhli kabellardan foydalanishingiz mumkin. Yadro izolyatsiyasini yorug'lik, namlik, kimyoviy moddalar, shuningdek mexanik shikastlanishdan himoya qilish uchun kabellar qoplamalar bilan qoplangan. turli materiallar. Qo'rg'oshin, alyuminiy va po'latdan yasalgan metall qoplamalar kabellar (zirh) uchun himoya qoplamasi emas. Namlikka chidamli materiallardan (plastmassa va kauchuk) tayyorlangan kabellarni izolyatsiyalashda metall qobiq o'rniga plastik yoki kauchuk qobiq tayyorlanishi mumkin. Kauchuk izolyatsiyalangan kabellarning markalari- ASRG, SRG, VRG, AVRG, ANRG, NRG; plastik izolyatsiya bilan - AVVG, VVG, APVG, PVG, APsVG, PsVG, APvVG, PvVG. Kabel markalarini belgilashdagi birinchi harf, A harfi bundan mustasno, materialni belgilaydi: B - PVX birikmasi, P - polietilen, Ps - o'z-o'zidan o'chadigan polietilen, Pv - vulkanizatsiya qiluvchi polietilen, N - nayrit, C - qo'rg'oshin. Ikkinchi harf B izolyatsion materialni belgilaydi - PVX birikmasi, R - kauchuk. Uchinchi harf G kabelning zirhlanmaganligini bildiradi. Ushbu markalarning quvvat kabellari statsionar holatda - 50 dan + 50 gr gacha bo'lgan muhit haroratida ishlash uchun mo'ljallangan. C bilan nisbiy namlik havo 98% gacha. Kabellar uzoq vaqt davomida baholanadi ruxsat etilgan harorat ular 70 ° S gacha yashashdi. ANRG va NRG markalarining kabellari yonmaydigan kauchuk qobiqga ega. Portativ lampalar, mobil elektrlashtirilgan mashinalar va portativ elektr jihozlarini tarmoqqa ulash uchun KG, KGN, KLG, KPGSN va boshqalar kabi kauchuk izolyatsiyali moslashuvchan kabellar qo'llaniladi. Aksariyat odamlar kabel va sim o'rtasidagi farqni ko'rmaydilar, garchi bu muhim va siz bu tushunchalarni chalkashtirmasligingiz kerak. Ularning asosiy o'xshashligi tashqi ko'rinish, hammasi shu, keyin ba'zi farqlar. Agar siz lug'atlar va ensiklopediyalarga murojaat qilsangiz, sim elektr energiyasini uzatish uchun ishlatiladigan metall sim sifatida ta'riflanganligini bilib olishingiz mumkin. Kabel, qiziqki, er osti va suv ostida elektr o'tkazgich sifatida ishlatiladigan elektr simi deb ataladi. Agar ko'rsangiz texnik adabiyotlar, Sovet davridan beri qabul qilingan GOST bilan ushbu elektr o'tkazgichlari o'rtasidagi 5 ta asosiy farqni aniqlash mumkin:
yadrolar yoki simlar soni;
ularning izolyatsiyasi;
kabel zirhli bo'lishi mumkin;
ariza berish joyi;
xizmat muddati farqi.
Shunday qilib, yuqorida aytib o'tilgan GOST raqami 15845-80 simning bitta yoki o'z ichiga olganligini ko'rsatadi. katta miqdor bir-biriga o'ralgan yadrolar yoki simlar, ular yupqa izolyatsiyaga ega bo'lishi mumkin yoki u holda butunlay bo'lishi mumkin. Kabel bir yoki bir nechta simlardan iborat bo'lib, ular himoya qobig'iga ega va boshqa izolyatsiya qatlami butun tuzilishga o'raladi. Ushbu qo'shimcha xavfsizlik choralari kabelni turli xil shikastlanishlardan himoya qiladi. Kabel, shuningdek, zirhli bo'lishi mumkin, undan to'rtinchi farq, ya'ni qo'llash joyidan kelib chiqadi. Simni kabeldan aniq ajratish uchun siz alfavit yoki raqamli bo'lishi mumkin bo'lgan belgiga e'tibor berishingiz kerak. Qo'shimcha izolyatsiya va zirh himoyasi tufayli kabel suv ostida foydalanish uchun mos keladi va bu ham uni er ostiga qo'yish imkonini beradi. Simlar bilan bunday ishlarni bajarish ularning etarli darajada himoyalanmaganligi sababli mutlaqo mumkin emas, bu esa shikastlanishga va baxtsiz hodisalarga olib kelishi mumkin. Turli darajalarda tahdidlar. Yuqorida aytilganlarning isboti elektr inshootlarini o'rnatish qoidalari bo'lishi mumkin, ular aytadilar elektr simlari faqat elektr tarqatuvchi qurilmalar ichiga o'rnatilishi mumkin. Ushbu qurilmalardan tashqarida kabellar yoki shinalar o'rnatilishi kerak. Oxirgi farq kabellar va simlar davom etadigan davrdir. Siz taxmin qilganingizdek, xuddi shu qo'shimcha himoya tufayli, kabel yanada bardoshli va 30 yilgacha xizmat qilishi mumkin. Bitta g'ilofli o'tkazgich 15 yilga mos keladi, ortiq emasю
|
| |