Havoni dastlabki sovutish tizimini ishga tushirish

|
Havoni dastlabki sovutish tizimini ishga tushirish
|
bet | 34/54 | Sana | 19.01.2024 | Hajmi | 0,59 Mb. | | #140978 |
Bog'liq «navoiyazot» aj «tasdiqlayman»-fayllar.org12.7.1.10 Havoni dastlabki sovutish tizimini ishga tushirish.
Oldindan sovutish tizimini yuvish havo kompressorini ishga tushirishdan oldin bajarilishi kerak. T611001 ustuni va D611001A (yoki D611001B) adsorberi uchun C611001 kompressorini ishga tushirgandan so'ng, bosimni oshirish kerak, shundan keyingina oldindan sovutish tizimi auskiga ruxsat beriladi.
Dastlabki sovutish tizimini ishga tushirishdan oldin tayyorgarlik ishlari:
a) Barcha o'lchagichlar havoni oldindan sovutish tizimiga ulangan bo'lishi lozim, barcha bosim va daraja o'lchagich klapanlari ochilishi kerak.
b) Havoni oldindan sovutish tizimining o'lchagichlari, shuningdek, elektr nazorat qilish tizimi tekshirilishi kerak.
c) C611005 suv sovutgichining kirish va chiqishidagi barcha mahkamlovchi klapanlarini yopish kerak, saqlovchi qurilmalarning o‘tkazuvchi V02022 klapani ochiq bo'lishi kerak.
d) havo kompressor tizimining normal ishlashini tasdiqlash kerak, T611001 suv sovutish ustuni va D611001A (yoki D611001B) adsorberi uchun bosimni asta-sekin oshiring, 611PIA02002 uchun monitor kamida 0,4 MPa, bo‘lishi lozim, o‘tkazuvchi V02022 klapani ochiq bo'lishi kerak.
e) T611002 suv sovutish ustuni tekshirilishi kerak, drenaj klapanlari yopiq bo'lishi kerak.
f) 611LICSA02002, 611LICSA03002, 611LV02004 ga muvofiq darajani tekshiring. V02030 aylanib o‘tuvchi klapan yopiq bo'lishi kerak, V02028, V02029 qabul qilish va chiqarish klapanlari to'liq ochiq bo'lishi kerak. Sovutish ustunining pastki qismidagi suyuqlik darajasining etarliligi 611LICA02001 ga muvofiq tekshirilishi kerak, bypass klapani V02015 yopiq bo'lishi kerak, qabul qilish va chiqarish klapanlari V02013, V02014 to'liq ochiq bo'lishi kerak.
g) P611001A, P611001B sovutish suvi nasosini ishga tushiring, V02004, V02005 barcha kirish klapanlarini, shuningdek V02052, V02053, V02050, V02051 kirish / chiqish quvurlaridagi bug' kirish va chiqish klapanlarini oching, tugagandan so'ng, barcha yo'naltiruvchi klapanlarni yoping.
i) Elektr zanjiri quvvat berishga tayyor yoki yo'qligini aniqlash uchun elektr xizmat ko'rsatish bo'yicha mutaxassis bilan bog'laning.
2) Barcha tozalash klapanlari to'liq yopilganligini tekshiring.
3) C611001 xom havo kompressorining ANTIPAMPAZ klapani sekin sozlang, chiqish bosimi kamida 0,4 MPa bo'lishi kerak.
4) 611LV02004 avtomatik rejimga o'tiladi, suyuqlik darajasi 1000 mm bo'lishi kerak.
5) P611001A yoki P61101B suv sovutish nasosini yoqing, FV02002 ni oching. 611FICA02001 ga muvofiq avtomatik rejimda 240 t/h iste’moliga sozlang.
6) T611002 suv sovutish ustunining pastki qismidagi suyuqlik darajasini barqarorlashtirgandan so'ng, P611002A yoki P611002B sovutish suvi nasosini ishga tushiring va FV02003ni oching. 611FICA02002 ga muvofiq avtomatik rejimda 55 t/h iste’moliga sozlang.
7) V02003 ochilish darajasi, T611002 suv sovutish minorasiga havo etkazib berilganda nazorat qilinishi kerak.
8) Havo kompressorining chiqish bosimini sozlang, ishning barqarorligini ta'minlang.
9) Barqarorlashtirgandan so'ng 611PICSA02002 ni ulang va xom havo kompressor blokining bosimini nominal bosim talabiga erishilgunga qadar sozlang.
|
| |