Hisobiy yukiamani aniqlashning asosiy usullari

|
Hisobiy yukiamani aniqlashning asosiy usullari
|
bet | 3/3 | Sana | 15.02.2024 | Hajmi | 16,84 Kb. | | #157127 |
Bog'liq ELEKTR TA ’MINOTI TIZIMIDA HISOBIY YUKLAMA VA UNI ANIQLASH USULLARIHisobiy yukiamani aniqlashning asosiy usullari
Hisobiy yukiamani o’rnatilgan quvvat va talab koeffitsienti bo'yicha aniqlash. Hisobiy quvvatni ushbu usulda aniqlash uchun iste'molchilar guruhining o’rnatilgan P„ quvvati, quvvat koeffitsienti va talab koeffitsienti ning qiymatlari ma'Ium bo’lish kerak:
Bu yerda, - mazkur guruh iste’molchilari uchun talab koeffitsienti (qiymati ma’lumotnomalardan olinadi): cos - guruh iste'molchilari uchun ma'luniotnomadan olinadigan quvvat koeffitsienti: tg ning miqdori cos ga mos keladi. Talab koeffitsienti usuli sanoat korxonalarinmg elektr ta ’minoti yuqori pog'onalaridagi hisobiy quvvati aniqlashda foydalanadi
Elektr ta ’minoti tizimining tugunlaridagi (sexlar, korxonalar, korpuslar) hisobiy quvvat alohida iste’molchilarining hisobiy quvvatlarini yig ‘indisi asosida maksimumlar har xilligi koeffitsientini hisobga olgan hoIda aniqlanadi:
Bu yerda, - mavjud guruhlarning aktiv hisobiy quvvatlarini yig‘indisi: - mavjud guruhlaming reaktiv hisobiy quvvatlarining yig‘indisi; - guruhlar uchun maksimumlar har xilligi koeffitsienti, Uning qiymati qurilayotgan tugunning korxona elektr ta’minoti tizimdagi o'rniga bog ‘liq bo‘lib, 0.85-1 oralig‘ida bo‘ladi. Hisobiy yuklamani o ‘rnatilgan quvvat va talab koeffitsienti bo'yicha aniqlash taxininiy usul bo‘lib, homaki hisoblashlarda va umumkorxona yuklamalarini aniqlashda ishlatilishini tavsiya etiladi,
Hisobiy yukiamani aniqlashning yordamchi usullari
Mahsulot birligiga to‘g‘ri keladigan elektr energiyasining solishtirma sarfiga asoslangan usul. Yuklamalar grafiklari davomli o'zgarmas yoki juda kam o'zgaradigan elektr iste’molchilar uchun smenaga taaluqli bo'lgan o'rtacha quvvatni hisobiy yuklagan sifatida qabul qilinadi. Bular turkumiga ventilyatorlar, nasoslar, kompressorlaning elektr yuritmalari, elektroliz vannalarining to'g'irlagich agregatlari qarshilik pechlari, kimyo va qog'oz sanoatidagi ko'plab iste’molchilar kiradi. Bunday iste’molchilarning hisobiy yuklamalarini mahsulot birligiga to'g'ri keladigan elektr energiyasining soiishtirma sarfi orqali topish maqsadga muvofiqdir:
Bu yerda. - elektr energiyasining mahsulot birligiga to'g'ri keladigan solishtirma sarfi, kVt-soat; - smenada tayyorlanadigan mahsulotlar soni; - eng katta yuklamali smena davomiyligi, soat. Mahsulot birligiga to'g'ri keladigan elektr energiyasining miqdori mavjud korxonalardagi elektr sarf ko'rsatgichlarini tahlil qilish natijasidagi aniqianadi
Elektr energiyani solishtirrna sarfi usulini sanoat korxonasining ishlab chiqaradigan yillik mahsulotining miqdori ma’ium bo’ganda dastlabki hisoblashda ishlatish mumkin. Bu usuJning afzalligi shundan iboratki. hisobiy yuklama aniqlanayotganda elektr iste’molchilarning nominal quvvatlarini bilishning zaruriyati yo‘q.Hisobiy quvvatni yuza birligiga to'g‘ri keladigan solishtirrna yuklama asosida hisoblash usulini kichik va o‘rta mashinasozlik zavodlari sexlarining universal tarmoqlari uchun foydalanish tavsiya etiladi. Bunday sexlarda ko‘p miqdordagi kichik quvatli iste'molchilar ishlab chiqarish maydonlarida deyarli tekis taqsimlanadilar. Universal tarmoqlar texnologik jarayonlami o'zgarishi va qurilmalaming joylarini almashtirish talablariga javob beradi. Universal tarmoqlar magistral shina o'tkazgichlar asosida bajariladi va ularning hisobiy yuklamalari yuqorida keltirilgan formula asosida, muayyan iste’molchilaming quvvatlarini hisobga olmagan holda aniqianadi.
|
| |