Kabel liniyalarini yotqizish

|
Kabel liniyalarini yotqizish
|
bet | 2/2 | Sana | 22.06.2024 | Hajmi | 0,51 Mb. | | #265230 |
Bog'liq 8.2-maruzaKabel liniyalarini yotqizish
Xorijiy mamlakatlarda plastik izolyatsiyalangan kabellar tobora ko‘proq an’anaviy konstruksiyaga almashtirmoqda. Germaniya va Frantsiyada sintetik izolyatsiya va qobiqli 1000 V gacha kuchlanishli kabellarning ulushi 73-74% ga, 6 kV kabellar - 60% gacha yetdi.
1000 V gacha bo‘lgan havo tarmoqlarida o‘zini o‘zi qo‘llab-quvvatlaydigan sun’iy izolyatsiya qilingan kabellar tobora ko‘proq foydalanilmoqda. 35-110 kV va undan yuqori kuchlanishli kabellarni ishlab chiqishda sezilarli yutuqlarga erishildi. Yaqinda 110 kV kuchlanishli konstruksiyasi shuni ko‘rsatadiki, bunday kabellar moy bilan to‘ldirilgan qog‘ozli izolyatsiyalangan kabellarga qaraganda arzonroq bo‘lishi mumkin. Bir qator shunday kabel liniyalari ishlamoqda. Eng katta qiyinchiliklar ularni ishlab chiqarishda izolyatsiyaning kimyoviy tarkibining yuqori tozaligini ta’minlash uchun juda yuqori talablar tufayli yuzaga keladi.
2.2 rasm.Yer osti kabel liniyalarini yotqizish
Ushbu ishlarning yo‘nalishlaridan biri siqilgan gaz (TSG) bilan to‘ldirilgan quvurlarda elektr uzatish liniyalarini rivojlantirishdir. Ushbu turdagi uzatishning bir fazali elementi ikkita konsentrik tarzda joylashtirilgan metall quvurlardan iborat bo‘lib, ularning ichki qismi alyuminiydan yasalgan va izolyatorlar tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan o‘tkazgich vazifasini bajaradi. Tashqi quvur korpus bo‘lib, elementning mahkamligini ta’minlaydi. Izolyatsiya qiluvchi vosita sifatida, tok o‘tkazgichni qo‘llab-quvvatlovchi izolyatorlarga qo‘shimcha ravishda, quvur liniyasida 15‧-103 Pa (15 kgs/ sm2 = 15 atm) bosim ostida bo‘lgan elegaz asosidagi gaz aralashmasi ishlatiladi. Elegazning mashxur afzalliklaridan biri elektr uzatishning yuqori o‘tkazuvchanligini aniqlaydi.
Ikkinchi yo‘nalish kriyogenik elektr uzatish tizimlarini ishlab chiqish bo‘lib, ular 100 K dan past haroratgacha sovutilgan tok o‘tkazuvchi o‘zakli simlarni o‘z ichiga oladi. Alyuminiy suyuq azot haroratiga (77 K) sovutilganda, uning o‘tkazuvchanligi taxminan o‘n barobar ortadi; suyuq vodorod (20 K) haroratida - oddiy haroratda o‘tkazuvchanlik bilan solishtirganda taxminan 500 marta farq qiladi.
Kabel elektr uzatish liniyalari quyidagicha tasniflanadi:
kuchlanish bo‘yicha - xuddi havo liniyalari kabi;
izolyatsiya turi bo‘yicha - suyuq va qattiq. Birinchi turi - neft moyi, ikkinchisi - polimerlar, rezina va moylangan qog‘ozlardan tayyorlangan simi izolyatsiya.
Ularning o‘ziga xos xususiyatlari quyidagilar:
yer osti;
suv osti;
kabellarni atmosfera ta’siridan himoya qiladigan va ish paytida yuqori darajadagi xavfsizlikni ta’minlaydigan inshootlar uchun.
Kabel elektr uzatish liniyalarini yotqizishning dastlabki ikki usulidan farqli o‘laroq, "qurilish" opsiyasi quyidagilarni yaratishni nazarda tutadi:
elektr kabellari imkon beradigan maxsus qo‘llab-quvvatlovchi tuzilmalarga yotqizilgan simi tunnellari montaj ishlari va liniyalarga texnik xizmat ko‘rsatish;
kabel liniyalari erga yotqizilgan binolarning tagligi ostidagi ko‘milgan inshootlar;
simi shaftalari - to‘rtburchaklar kesimli vertikal koridorlar, elektr uzatish liniyalariga kirish imkoniyatini beradi;
balandligi taxminan 1,8 m bo‘lgan quruq, texnik maydon bo‘lgan simi pollar;
quvurlar va quduqlardan tashkil topgan simi bloklari;
ochiq turdagi rampalar - gorizontal yoki moyil kabel yotqizish uchun;
elektr uzatish liniyalarining muftalarini yotqizishda foydalaniladigan kameralar;
galereyalar - xuddi shu yo‘l o‘tkazgichlari, faqat yopiq turdagi.
Nazorat savollari:
Qanday yer osti kabel turlarini bilasiz?
Elektr jihozlari kabellarning vazifasi nima?
Aloqa kabellari qayerlarda qo‘llaniladi?
Izolyatsion qatlam degandan nimani tushunasiz?
|
| |