Server uskunalari uchun xona - O’zbekiston Respublikasi Oliy Ta’lim, Fan va Innovatsiyalar Vazirligi Andijon Viloyati...

|
O’zbekiston Respublikasi Oliy Ta’lim, Fan va Innovatsiyalar Vazirligi Andijon Viloyati Boshqarmasi Asaka 1-son kasb-hunar maktabi
|
bet | 4/15 | Sana | 29.05.2024 | Hajmi | 1,13 Mb. | | #256321 |
Bog'liq Abduxaliyev N Server tushunchasi va server turlariServer uskunalari uchun xona
A lbatta, biz hamma narsani "nizomga binoan" bajarish haqida gapiradigan bo'lsak, mavjud tIA-569 standarti, bu server xonasiga qo'yiladigan barcha talablarni to'liq tavsiflaydi. Ammo ushbu me'yorga amal qilish har doim ham mumkin emas. Albatta, sizning kompaniyangiz bino egasi bo'lganida yaxshi bo'ladi va siz o'zingizning vazifalaringizga mos binolarni tanlashingiz va uni mos ravishda jihozlashingiz mumkin, ammo haqiqat shundaki, aksariyat kichik va o'rta biznes o'zlarining ofislari uchun binolarni ijaraga olishadi va ular ushbu standartga rioya qilish imkoniyatiga ega emaslar. Shuning uchun, ushbu bo'limda biz faqat umumiy tavsiyalar beramiz server xonasini tanlash"haqiqatlar" asosida.
Siz ofisdagi binolarning joylashuvidan boshlashingiz kerak - ideal manzil - bu sizning ofisingizning qarama-qarshi tomonlaridan teng masofada joylashgan xonadir, bu keyinchalik LANni tashkil qilishni soddalashtiradi. Xonadagi shipning balandligi kamida 2,5 m bo'lishi kerak, chunki telekommunikatsiya raftining eng "mashhur" kattaligi 2100 mm, shuningdek, issiqlikni samarali ravishda olib tashlash uchun uning ustiga 500 mm bo'sh joy kerakligini unutmang. tokchalar. Sizga shuni eslatib o'tamizki, serverlar xonasida derazalar bo'lmasligi kerak, chunki ular yozda issiqlik manbai bo'lib, shuningdek, sizning "yuragingizga" ruxsatsiz kirish xavfini tug'diradi. Ammo binoning tubida siz xonani tanlamasligingiz kerak, chunki biz xonani konditsionerlashni tashkil qilishimiz kerak, demak biz konditsionerdan suyuqlikni to'kib tashlashimiz kerak bo'ladi.
Umuman olganda, server xonasi uchun joy tanlashda hech qanday holatda XAVFSIZLIK haqida unutmasligimiz kerak. Bir tomondan, ma'murlar va / yoki vakolatli mutaxassislar uchun binolarga kirish oson bo'lishi kerak, boshqa tomondan, bu ruxsatsiz kirishdan himoyani kafolatlashi kerak. Shuningdek, uskunalar uchun yana bir xavf manbai quvur liniyalari va drenaj tizimlari - siz hech qanday aloqa soxta shift ostida o'tmasligiga ishonch hosil qilishingiz kerak, aks holda serverlar xonasini suv bosishi ehtimoli juda katta. Shuningdek, siz eshik eshigiga e'tibor berishingiz kerak, uning o'lchamlari kamida 90x200 mm bo'lishi kerak, aks holda siz jihozlar / javonlar / shkaflarni harakatlantirishda qiyinchiliklarga duch kelasiz.
Elektr ta'minoti, yoritish, sovutish, o't o'chirish
Uskunalar mavjudligini ta'minlash bilan bog'liq barcha narsalar singari, "qoidalariga rioya qilish kerak. faqat ikkitasi»Yoki N + 1, xuddi shu narsa uchun amal qiladi quvvatlantirish manbai... Agar siz serverlar xonasiga ikki xil elektr kabelidan quvvat etkazib bersangiz juda yaxshi bo'ladi, bu sizga quvvatni ushlab turishga yordam beradi UPS keyinchalik jihozni o'chirishga to'sqinlik qiladigan elektr kabellaridan biri ishlamay qolganda ham. Va ehtiyojni yodda tutish juda muhimdir uskunani topraklama, ayniqsa sizning ofisingiz ancha eski binoda joylashgan bo'lsa.
Odatda, ozgina odamlar bu haqda o'ylashadi serverlar xonasida yoritish, chunki yorug'lik baribir u erda, chunki faqat ko'p odamlar elektr uzilib qolganda serverlar xonasida yorug'lik bo'lmaydi, bu favqulodda ishlarni qiyinlashtirishi mumkin (masalan, suv toshqini paytida uskunalarni demontaj qilish va olib tashlash). Shuning uchun, siz asosiy elektr tarmog'iga bog'lanmagan zaxira yoritishni qanday tashkil qilishingiz mumkinligi haqida o'ylashingiz kerak. Siz shunchaki favqulodda ish vaqtiga qarab, shuningdek batareyaning hajmini hisoblab, batareyalardagi 2-3 (server xonasining kattaligiga qarab) kunduzi ishlaydigan chiroqlar bilan o'tishingiz mumkin, shuningdek tepada kichik marj.
F ikrlash server xonasini sovutish tizimi, shuningdek, siz "faqat ikkitasi" yoki N + 1 qoidalarini boshqarishingiz kerak. Iste'mol quvvati 5 kVt dan kam bo'lgan serverlar xonasini sovutish uchun sovutish masalasini maishiy konditsionerlar hal qilishi mumkin, asosiysi ularni talab qilinganidan 1 baravar ko'proq o'rnatish. Bunday holda siz konditsionerlarning eskirishini ularni navbatma-navbat ishlashga sozlash orqali kamaytirishingiz mumkin, shunda ularning har biri dam olishga vaqt topishi mumkin, shuningdek siz o'zingizni buzilgan konditsionerni ta'mirlash uchun "oyna" bilan ta'minlay olasiz, chunki server xonasini sovutish sifati yomonlashmaydi va uchinchi plyus - issiq yoz mavsumida uskunalar parki keskin ko'payishi yoki haroratning keskin ko'tarilishi bilan barqaror sovutish imkoniyati. Qoida tariqasida, uskunaning normal ishlashi uchun harorat rejimini 18-25 ° C oralig'ida, havoning nisbiy namligini esa 45 dan 60% gacha kuzatish talab etiladi. Bunday holda, uskunalar gipotermiya sababli ishlamay qolishdan, yuqori namlikdagi kondensat paydo bo'lganda ishlamay qolishdan, past namlik holatida yoki haddan tashqari issiqlik tufayli statik elektr energiyasidan himoyalangan.
Xona jihozlangan bo'lishi kerak xavfsizlik va yong'in signalizatsiyasi va gazni o'chirish tizimi... Normativ hujjatning 6.5-bandiga muvofiq RF SN 512-78 "Kompyuter uskunalarini o'rnatish uchun binolar va binolarga texnik talablar" - O'chirish vositasi Rossiya sertifikatiga ega gaz bo'lishi kerak. Ushbu xonalarda freon va chang yong'inga qarshi vositalardan foydalanish qat'iyan man etiladi. Gazni o'chirish tizimlari suvdan foydalanish qisqa tutashuvga yoki uskunaning boshqa shikastlanishlariga olib kelishi mumkin bo'lgan hollarda qo'llaniladi.
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
O’zbekiston Respublikasi Oliy Ta’lim, Fan va Innovatsiyalar Vazirligi Andijon Viloyati Boshqarmasi Asaka 1-son kasb-hunar maktabi
|