II-BOB. Texnologik jarayonlarini avtomatlashtrishni amalyotga tadbiq qilish Ichimlik suvini tozalashni avtomatlashtrish misolida

II-BOB. Texnologik jarayonlarini avtomatlashtrishni amalyotga tadbiq qilish Ichimlik suvini tozalashni avtomatlashtrish misolida
2.1. Oqava suvlarni tozalash inshootlari
Uni yig'ish va tayyorlash jarayonida neftdan ajratilgan qatlam suvlari yuqori darajada minerallashgan va shuning uchun ularni daryo va suv omborlariga quyish mumkin emas, chunki bu chuchuk suvning nobud bo'lishiga olib keladi. Shuning uchun qatlam suvlari ishlab chiqaruvchi yoki yutuvchi qatlamlarga quyiladi. Suv omborlari bilan bir qatorda neftni tuzsizlantirishda texnologik jarayonda ishlatiladigan chuchuk suv, shuningdek, sanoat kanalizatsiya tizimiga kiradigan yomg'ir suvlari ham pompalanadi. Umuman olganda, bu suvlarning barchasi kanalizatsiya deb ataladi. Neft konining chiqindi suvlaridan konni o'zlashtirishning suv bilan ishlaydigan rejimida qatlam bosimini saqlash tizimida foydalanish neft qazib olish jarayonida muhim texnik va ekologik chora bo'lib, u aylanma suv ta'minotining yopiq siklini amalga oshirishga imkon beradi. sxema: quyish qudug'i - rezervuar - qazib olish qudug'i - neft va gazni yig'ish va suvni tozalash moslamasi bilan tozalash tizimi - PPD tizimi.
Neft konlari oqava suvlari zichligi 1040-1180 kg/m 3 boʻlgan suyultirilgan dispers tizim boʻlib , uning dispersion muhiti kaltsiy xlorid tipidagi (natriy xlorid, kalsiy xlorid) yuqori minerallashgan shoʻr suvlardir. Oqava suvlarning dispers fazalari - neft tomchilari va qattiq suspenziyalar. Quduq qazib olish er ostidan olinganda emulsiyalangan holatda bo'lgan qatlam suvi amalda hech qanday ifloslantiruvchi moddalarni o'z ichiga olmaydi: aralashmalar 10-20 mg / l dan oshmaydi, lekin emulsiya neft va suvga ajralgandan keyin ajratilgan suvda dispers zarrachalar miqdori sezilarli darajada oshadi: moy - 4-5 g/l gacha, mexanik aralashmalar - 0,2 g/l gacha. Bu tizimga demulsifikatorning kiritilishi va qatlamli oqimning turbulentligi tufayli neft-suv chegarasida fazalararo kuchlanishning pasayishi natijasida neftning suvda dispersiyasi kuchayishi bilan izohlanadi; shuningdek, ichki quvur liniyasi yuzalaridan turli xil loy konlarini (korroziya mahsulotlari, gil zarralari) yuvish va peptizatsiya qilish. Bundan tashqari, zirhli qobiqlari buzilmagan suv tomchilari, qattiq zarrachalar aglomeratlari, mexanik aralashmalar, asfalt-qatronli moddalar va yuqori eriydigan parafinlar, tuz mikrokristallari va boshqa ifloslantiruvchi moddalardan iborat bo'lgan oraliq qatlam suv separatorlarida to'planadi. U to'planganda, oraliq qatlamning bir qismi suv bilan chiqariladi va ifloslantiruvchi moddalarning katta qismi suv muhitiga o'tadi. Turli xil kimyoviy tarkibdagi suvlarni aralashtirish natijasida sulfat muvozanati buziladi, bu ham qattiq cho'kindilarning ko'payishiga olib keladi.
Oqava suvlar tarkibida erigan gazlar: kislorod, vodorod sulfidi, karbonat angidrid mavjud bo'lib, bu ularning korroziv faolligini kuchaytiradi, bu neft konlari uskunalari va quvurlarining tez eskirishiga va natijada oqava suvlarning korroziya mahsulotlari bilan ikkilamchi ifloslanishiga olib keladi. Oqava suvda temir temir bor - 0,2 g / l gacha, uning oksidlanishi cho'kindi va karbonat angidrid hosil bo'lishiga olib keladi.
Neft konlari oqava suvlari kaltsiy karbonat va temir sulfidini cho'ktiruvchi yomg'ir suvining sulfat kamaytiruvchi bakteriyalari bilan ifloslanishi mumkin.
Chiqindi suvlarida yog 'tomchilari va mexanik aralashmalarning mavjudligi unumdor va yutuvchi qatlamlarning in'ektsiya qobiliyatining keskin pasayishiga olib keladi. Shuning uchun chiqindi suvlarni ishlab chiqaruvchi yoki yutuvchi qatlamlarga quyishdan oldin ularni tozalash kerak.
kollektorga quyiladigan suv uchun quyidagi talablarni belgilaydi :
. Vodorod indeksi ( pH ) 4,5 dan 8,5 gacha bo'lishi kerak.
. O'tkazuvchanligi 0,1 mkm 2 dan ortiq bo'lgan g'ovak rezervuarlarga suv kiritilganda zarrachalarning 90% 5 mkm dan oshmasligi kerak;
2 gacha bo'lgan g'ovakli rezervuarlarga suv quyishda - 1 mkm dan oshmaydi.
. Yog 'va mexanik aralashmalarning tarkibi:
1-jadval
Kollektorlarning g'ovakli muhitining o'tkazuvchanligi, mkm 2
|
Rezervuarning sinishi nisbati
|
Suvdagi mg/l dagi ruxsat etilgan tarkib
|
|
|
Mexanik aralashmalar
|
Yog '
|
0,1 gacha, shu jumladan.
|
-
|
3 gacha
|
5 gacha
|
0,1 dan ortiq
|
-
|
5 gacha
|
10 ga
|
0,35 gacha
|
6,5 dan 2 gacha, shu jumladan.
|
15 gacha
|
15 gacha
|
0,35 dan yuqori
|
2 dan kam
|
30 gacha
|
30 gacha
|
0,6 gacha
|
3,5 dan 3,6 gacha, shu jumladan.
|
40 gacha
|
40 gacha
|
0,6 dan ortiq
|
3,6 dan kam
|
50 gacha
|
50 gacha
|
. Eritilgan kislorod miqdori 0,5 mg/l dan oshmasligi kerak.
5. Inyeksiya qilingan suvdagi suv ombori gillarining shishish qobiliyati ularning ma'lum bir dala suvidagi shishish qobiliyatining qiymatlaridan oshmasligi kerak .
. Suvning korroziy faolligi yiliga 0,1 mm dan ortiq bo'lsa, quvurlar va uskunalarni korroziyaga qarshi himoya qilish choralarini ko'rish kerak.
. Hosildor suv omborlariga quyiladigan suvda vodorod sulfidi bo'lmasligi kerak , qatlam suvlari tarkibida vodorod sulfid yoki temir ionlari mavjud emas .
. Neft, gaz va suvda vodorod sulfidi bo'lmagan suv omborlariga quyish uchun mo'ljallangan suvda sulfat kamaytiruvchi bakteriyalar bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi .
. Vodorod sulfidini o'z ichiga olgan mahsuldor tuzilmalarni suv bosganda , temir sulfidi hosil bo'lish ehtimoli, suvdan temir ionlarini olib tashlash zarurati va choralarini belgilang.
Chiqindilarni tozalash inshootlari chiqindi suvlarni qoldiq neft mahsulotlari va mexanik aralashmalardan tozalash va tozalangan suvni RPM tizimida foydalanishga imkon beradigan standart xususiyatlarga etkazish uchun mo'ljallangan. Neft konlarida oqava suvlarni tozalash uchun odatda ikkita turdagi o'rnatish qo'llaniladi: ochiq va yopiq. Ochiq inshootlarda oqava suvlar tortishish kuchi bilan harakatlanadi va u atmosfera kislorodi bilan aloqa qiladi. Bu ularning asosiy kamchiliklaridan biri bo'lib, ko'pincha suvning xususiyatlarining o'zgarishiga olib keladi: suv tarkibidagi temir oksidlanadi, pH qiymati o'zgaradi, korroziylik ortadi va hokazo. Shu bilan birga, ochiq tizimlar turli xil tarkibdagi suvlarni bir xil ob'ektlarda tozalash va ularning sifatini turli reaktivlar (koagulyantlar) yordamida to'g'ri yo'nalishda o'zgartirish imkonini beradi. Alyuminiy sulfat va poliakrilamid (PAA) oqava suvga koagulyantlar sifatida qo'shiladi.
Bundan tashqari, ochiq tizimlar suvning tarkibi, bosimi va gaz bilan to'yinganligidan qat'i nazar, suv ombori (va sanoat) oqava suvlarini bitta oqimda tozalash va ularni quyish quduqlariga birgalikda quyish imkonini beradi. Ochiq tizimlar ko'pincha vodorod sulfidi (H 2 S) va karbonat angidrid (CO 2 ) ko'p bo'lgan oqava suvlar va yog' tomchilari va mexanik aralashmalardan chuqurroq suv tozalash uchun tavsiya etiladi. Yopiq tozalash tizimi loy va bosimli filtrlash yordamida suvni tozalash jarayonini faollashtirishga, chiqindi suvning atmosfera kislorodi bilan aloqasini yo'q qilish orqali uning agressivligini sezilarli darajada kamaytirishga, suvdagi ifloslanish miqdorini kamaytirishga, qolgan gaz bosimidan foydalanishga imkon beradi. chiqindi suvlarni tozalash va olingan suvni tashish uchun OPF apparati , neft va cho'kindilarni tashish, qatlam suvlarining xususiyatlarini saqlab qolish va zavodda ishlab chiqarilgan uskunalardan to'liq va oqilona foydalanish . Oqava suvning atmosfera kislorodi bilan aloqasi yo'qligi sababli uning korrozivligi oshmaydi va temir oksidi gidrati Fe (OH) 2 Fe (OH) 3 oksidi gidratiga oksidlanmaydi , ya'ni ikkinchisi cho'kmaga tushmaydi, bu esa pasayishni kamaytiradi. in'ektsiya quduqlarining in'ektsiyasi. Yopiq tizimlarning kamchiliklari er usti sanoat bo'ronli suvlari uchun parallel tozalash moslamasini qurish zarurligini o'z ichiga oladi, uning oqim tezligi odatda OPF agregatlaridan chiqariladigan suv oqimining 7-10% gacha.
2.2 Oqava suvlarni tozalash inshootlarini avtomatlashtirish
bosimli cho'kma tanki;
cho’kma tank regulyatori
interfeys darajali regulyatori;
vertikal silindrsimon kamera
bosimni nazorat qiluvchi blok
Boshqaruv bloki
pervanel flotatsiya bloki.
kiruvchi neft bosimini nazorat qilish regulatori
doimiy gaz oqimini ta'minlaydigan bolim
separatorning chiquvchi bloki
separator.
suvni uchinchi qayta tozalashga ajratuvchi blok
korroziya ingibitori eritmasi uchun blok
nasos stansiyalarini regulyatori
neftni tozalash moslamasiga quyish uchun nasos agregatlari
ajratilgan neft uchun blok
suvni tozalash uchun
nasos stantsiyalarini suv bilan ta'minlash uchun
Chiqindilarni tozalash uchun avtomatlashtirilgan blokli qurilmalar uchta o'lchamda ishlab chiqilgan: quvvati 750 m 3 / kun bo'lgan UOV-750, UOV-1500 - 1500 m 3 / kun va UOV-3000 - 3000 m 3 / kun.
Birlik (1-rasmga qarang) uchta birlikdan iborat: bosimli cho'kma tanki 1, pervanel flotatsiya bloki 7 va separator 11. Bundan tashqari, birlik BMA-35 mahalliy avtomatlashtirish blokini o'z ichiga oladi.
Bosim o'rnatgich bloki kanalizatsiyani neft mahsulotlari va mexanik aralashmalardan oldindan tozalash uchun mo'ljallangan. Pervanel flotatorining bloki oqava suvlarni neft va mexanik aralashmalardan asosiy tozalash uchun xizmat qiladi. Separator bloki suvni tozalashning oxirgi bosqichidir. U suvni tozalash uchun 17, tutilgan neft uchun 16 va korroziya ingibitori eritmasi uchun 13 bo'limlarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, ajratuvchi blokda ushlangan moyni neftni tozalash moslamasiga quyish uchun nasos agregatlari 15, klaster nasos stantsiyalarini suv bilan ta'minlash uchun 18 ( CPS) va 19 - kanalizatsiya nasos stantsiyasiga pompalanadigan suvga korroziya inhibitorini kiritish uchun. O'rnatish quyidagicha ishlaydi. Ortiqcha bosim ostida yog 'tozalash moslamasidan keyin chiqindi suv cho'ktiruvchi idishning idishiga kiradi 1. Tankda vertikal bo'linmalar o'rnatiladi, buning natijasida suyuqlikni gravitatsiyaviy usul bilan tozalash jarayoni eng samarali hisoblanadi. Birinchi bo'linmaning bo'linmasi eng katta mexanik zarralar uchun zarba bo'lib xizmat qiladi, ular taglikka joylashadi va quvur liniyasi orqali loy to'shagiga kiradi. Bundan tashqari, bo'linmalar tizimidan o'tadigan tozalangan suvda, o'tkir burilishlar natijasida hosil bo'lgan inertial kuchlar tufayli kichik yog' tomchilarining birlashishi sodir bo'ladi. Chiqarilgan moy vertikal silindrsimon kameraga 4 yig'iladi, u yerdan RUM-18 tipidagi 3-interfeys darajali regulyatori tomonidan avtomatik ravishda ajratuvchi 11-ning 16-bo'lmasiga tushiriladi. pervanel flotatorining bloki 7, uning pastki qismida pervanel bloki o'rnatilgan. Uning pervanesi gaz quvuriga flotatsiya tankining markazida joylashgan vertikal quvur orqali ulangan. Flotatorning ichida teshikli quvur mavjud bo'lib, u orqali kiruvchi suv kichik oqimlarda chiqadi. Flotatorning pastki qismida to'plangan toza suv vertikal trubka orqali ajratuvchi 11 ga chiqariladi. Pervanel pervanesi aylanganda tozalangan suv flotatsiya tankining devorlariga tashlanadi, bu esa markaziy pastki mintaqada siyrak zonani hosil qiladi. , unga ajratuvchi gaz markaziy quvur orqali etkazib beriladi. Pervanel pervanel gazni mayda pufakchalarga tarqatadi, ular suyuqlik oqimi orqali flotatsiya tankiga oqib chiqadi. Shu bilan birga, suvda emulsiyalangan neftning suspenziyalangan zarralari yuqoriga ko'tarilgan gaz pufakchalari tomonidan olib ketiladi va ko'pik shaklida suv yuzasida to'planadi. Yog 'flotatorning yuqori qismida joylashgan ko'pik qutisiga oqib tushadi, u erdan ajratuvchi blokning 16-bo'limiga yo'naltiriladi. Flotatorga etkazib beriladigan gaz oqimini avtomatik tartibga solish gaz ta'minoti liniyasiga o'rnatilgan RPD-4 tipidagi 6-toifadagi to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi bosim regulyatori va doimiy gaz oqimini ta'minlaydigan reaktiv 9 yordamida amalga oshiriladi.
8 turdagi RG-250 gaz hisoblagichi gaz oqimini davriy kuzatish va bosim regulyatorini sozlash uchun mo'ljallangan.
Flotatsiya usuli bilan suvni tozalash sifati flotatsiya tankida va uning gaz ta'minoti trubkasida ma'lum bir bosim pasayishini saqlab turishga bog'liq. Bosimning pasayishi KAZ-10-20 tipidagi differensial bosim o'lchagich 25 va VMD tipidagi ikkilamchi ko'rsatuvchi moslama 27 yordamida boshqariladi. Xuddi shu qurilmalar differentsial bosim belgilangan qiymatdan pastga tushganda avtomatik signal beradi. Flotator tubidan tozalangan suv seperator 11 suv tozalash blokining gidrotsiklon boshiga 12 sifonlanadi . 17-bo'limga yig'ilgan tozalangan suv ZMS-10 tipidagi nasoslar 18 orqali RPM tizimiga beriladi.
Yog 'ajratish idishidan avtomatik ravishda quyish 16-bo'limga o'rnatilgan AO-5 nasos mashinasi va 15-gachasi tishli nasos motorini boshqarish bloki yordamida amalga oshiriladi. Ajratish idishidagi tozalangan suv darajasini avtomatik ravishda nazorat qilish regulyatori yordamida amalga oshiriladi. RUM-17 turi. Regulyatorning aktuatori markazdan qochma nasoslarning oqim liniyasiga o'rnatiladi.
Tozalangan suv hajmi kamerali diafragma 14, VFSM-2S-0 tipidagi ikkilamchi qurilma 28 va chastota integratorini 29 ko'rsatadigan KAZ-10-20 tipidagi differentsial bosim o'lchagich 24, o'z ichiga olgan to'plam bilan o'lchanadi. hajmning umumiy qiymatini beradi. Jihoz bosim o'lchagichda, ajratish idishida, shuningdek, flotatsiya tankiga gaz etkazib beradigan quvurlarda, suv nasoslarining chiqishi va chiqishida ruxsat etilgan bosim qiymatlaridan oshib ketganda avtomatik boshqaruv va signalizatsiyani ta'minlaydi. korroziyaga qarshi nasos. Belgilangan monitoring va signalizatsiya tizimi portlashdan himoyalangan VE-16RB tipidagi 23 turdagi manometrlar yordamida amalga oshiriladi.
Jihoz OBM-1-160b tipidagi manometrlar 22 va 26 yordamida suv quyish moslamasiga va nasosni chiqarish quvuriga suv ta'minoti quvurida bosimni nazorat qilishni ta'minlaydi.
UOV-1500 va UOV-3000 birliklarining texnologik sxemalari va boshqaruv sxemalari ko'rib chiqilganlarga o'xshash.
2 -rasm . Neft konlari oqava suvlarini tozalash uchun joylashtiruvchi.
rezervuarning korpusi - suv ombori;
2 - ifloslangan suv ta'minoti quvur liniyasi;
3 - tutilgan neftni olib tashlash uchun quvur liniyasi;
4 - tutilgan moyni yig'ish uchun halqali quti;
5 - ifloslangan suvni kiritish uchun nurli distributor;
6 - moy-suv interfeysini saqlash va tozalangan suvni olib tashlash uchun sifon regulyatori;
7 - cho'kindi eroziyasi uchun suv ta'minoti quvuri;
8 - loyni olib tashlash quvur liniyasi.
Amalda, oqava suvlarni tozalashning boshqa sxemalari ham qo'llaniladi. Quyidagi sxema " Belkamneft" OAJning " Chernovskoye" OPNda qo'llaniladi.
2000 m 3 sig'imli RVS texnologik rezervuarlarining tub suvlari 1000 m 3 hajmli RVS suv tozalash rezervuarlariga yuboriladi , bu erda qatlam suvlari cho'ktiriladi va gazsizlanadi. Suvning bir qismi texnologik tanklardan nasoslar tomonidan olinadi va quyidagi yo'nalishlarda chiqariladi: Yujno-Listvenskoye konining rezervuar bosimiga va tushirish qudug'iga. Qatlam suvlarini tozalash idishlari ushlangan moyni olib tashlash uchun quvurlar va suyuqlikni tarqatish va yig'ish moslamalari bilan jihozlangan. Ushbu tanklarni ichki to'ldirish qattiq hidrofobik qatlam bilan ishlashni o'z ichiga oladi. Hidrofobik qatlam ushlangan yog'dan iborat va suvni mexanik aralashmalardan tozalash uchun mo'ljallangan. Yog 'qatlami 30-50 sm bo'lishi kerak.Tozalash printsipi shundaki, yog 'qatlami orqali o'tadigan suv mexanik aralashmalarning hidrofobik qatlamda qolishi tufayli tozalanadi. Sarflangan hidrofobik qatlam 8 metrli sathidan olib tashlanadi yoki maxsus joyga tashlanadi. Birinchi qatlam suv tozalash idishida to'plangan ishlab chiqarilgan suv TsNS-K60-66 nasoslari tomonidan RPM tizimiga utilizatsiya qilinadi va suvning bir qismi PP-1,6 liniyali isitgichga yuboriladi. Tarmoqli isitgichda pastki suv 45-50 ºS ga qadar isitiladi va "issiq oqim" liniyasi bo'ylab texnologik tanklarga yo'naltiriladi. Ikkinchi qatlam suvi cho'ktiruvchi idishdagi suv NB-50 va NB-125 nasoslari orqali so'rilish qudug'iga utilizatsiya qilinadi. Qatlam suvini tozalash uchun cho'ktiruvchi tanklar tiqilib qolgan neftni olib tashlash uchun quvurlar tizimi bilan jihozlangan (2-rasmga qarang).
2 -rasm . Neft konlari oqava suvlarini tozalash uchun joylashtiruvchi.
- rezervuarning korpusi - suv ombori; 2 - ifloslangan suv ta'minoti quvur liniyasi; 3 - tutilgan neftni olib tashlash uchun quvur liniyasi; 4 - tutilgan moyni yig'ish uchun halqali quti; 5 - ifloslangan suvni kiritish uchun nurli distributor; 6 - moy-suv interfeysini saqlash va tozalangan suvni olib tashlash uchun sifon regulyatori; 7 - cho'kindi eroziyasi uchun suv ta'minoti quvuri; 8 - loyni olib tashlash quvur liniyasi.
Qatlam suvlarini cho'ktirish tanklari quyidagilarni ta'minlaydi:
masofadan boshqarish va darajadagi signal;
signal .
Ushbu rezervuarlardan 5 m balandlikdan neft olingan. 5NK nasosi tomonidan olinadi va texnologik tankga yuboriladi.
Nasoslarning ishlashi haqidagi signal operatorning ish stantsiyasida ko'rsatiladi.
RPM tizimiga quyilgan quyi suv miqdorini o'lchash uchun suv o'lchash moslamasi taqdim etiladi. Shuningdek, nasosli suvni hisobga olish quduqlarni yutish yo'nalishlarida va Yujno-Listvenskoye konining RPMda nazarda tutilgan.
Texnologik ob'ektlardan va suv omborlari ob'ektlaridan bo'ronli oqava suvlar, qozonxonadagi sanoat oqava suvlari EK ishlab chiqarish va yomg'ir suvi oqimiga kiradi va 12NA-9x4 suv osti nasosi orqali qatlam suvini tozalash uchun cho'ktiruvchi idishga chiqariladi .
EC konteyneri quyidagilarni ta'minlaydi:+
· nasos chiqarish nasosining tushirish quvuridagi bosimni mahalliy nazorat qilish;
signal va nasos nasosining faollashishi;
nasosning ishlashi signalizatsiyasi .
PP-1.6 liniyali isitgich quyidagilarni ta'minlaydi:
lasan ichidagi bosimni nazorat qilish ;
sovutish suvi haroratini nazorat qilish ;
issiq suv nazorati
· isitish moslamasining ishdan chiqishi bilan favqulodda vaziyatlar to'g'risida signalizatsiya tizimi.
Uskunalar va quvurlarni agressiv oqava suvlarning korroziy ta'siridan himoya qilish uchun RPM tizimiga pompalanadigan tozalangan oqava suv quvurida korroziya inhibitori qo'llanilishi rejalashtirilgan.
Inhibitor qurilmasi UDE korroziya inhibitori uchun dozalash birligini o'z ichiga oladi. SNPKh-1004 reaktivning belgilangan dozasi bilan bakteritsid inhibitori sifatida ishlatiladi. Ishlab chiqarilgan suvda bakteritsid inhibitori iste'moli 40 g / m 3 sifatida belgilanadi .
http://fayllar.org
|