Qishloq uyining topraklamasini ulash sxemasining asosiy elementlari va ularni amalga oshirish qoidalari

|
Qishloq uyining topraklamasini ulash sxemasining asosiy elementlari va ularni amalga oshirish qoidalari
|
bet | 4/9 | Sana | 04.06.2024 | Hajmi | 325,78 Kb. | | #259986 |
Bog'liq Zaminlash.Qishloq uyining topraklamasini ulash sxemasining asosiy elementlari va ularni amalga oshirish qoidalari
Qishloq uyidagi erga ulanish sxemasi quyidagicha: elektr jihoz - rozetka - elektr paneli - tuproqli o'tkazgich - tuproqli pastadir - tuproq.
Ulanish 7-nashrning PUE-ning 1.7-bobida belgilangan qoidalarga muvofiq mahalliy hududda topraklama qurilmasini amalga oshirish bilan boshlanadi. Tuproq elektrodi - bu yer bilan aloqa qilishning katta maydoni bo'lgan metall konstruktsiya. Korpusga qisqa tutashuv yoki tarmoqdagi ortiqcha kuchlanish paydo bo'lganda, potentsial farqni tenglashtirish va tuproqli uskunaning potentsialini kamaytirish uchun mo'ljallangan. Uni o'rnatishning dizayni va chuqurligi hududdagi tuproqning qarshiligi (masalan, quruq qum yoki ho'l qora tuproq) asosida aniqlanadi.
Saytda qilingan topraklama qurilmasidan (topraklama) biz topraklama o'tkazgichini yotqizamiz, uni murvatli ulanish, qisqich yoki payvandlash yordamida asosiy topraklama avtobusiga ulaymiz. Mis uchun kamida 6 mm2 va po'lat uchun 50 mm2 kesimli o'tkazgichni tanlaymiz, shu bilan birga u GOST R 50571.5.54-2013 ning 54.2-jadvalida ko'rsatilgan himoya o'tkazgichlar uchun talablarga javob berishi kerak va TT tizimi uchun mis uchun kamida 25 mm2 tasavvurlar. Agar o'tkazgich yalang'och bo'lsa va erga yotqizilgan bo'lsa, unda uning kesimi 54.1-jadvalda keltirilganga mos kelishi kerak GOST R GOST R 50571.5.54-2013.
Kommutatorda topraklama o'tkazgichi topraklama avtobusi orqali topraklama kontakti va uydagi boshqa elektr qabul qiluvchilar bilan rozetkalarga yotqizilgan himoya o'tkazgichlarga ulanadi. Natijada, har bir elektr qurilma topraklama tizimiga ulangan.
Tuproqqa ulanish sxemasining tuproqli pastadirga bog'liqligi
Agar elektr uzatish tirgovichida qayta topraklama amalga oshirilsa, u holda qishloq uyidagi topraklama ulanish sxemasi TN-C-S yoki TT tizimlari yordamida amalga oshiriladi. Tarmoqlarning holati tashvish tug'dirmasa, liniyani qayta yerga ulash uyning topraklama qurilmasi sifatida ishlatilishi kerak va uy TN-C-S topraklama tizimiga muvofiq ulanishi kerak. Agar havo liniyasi eski bo'lsa yoki qayta yerga ulash sifati shubhali bo'lsa, TT tizimini tanlash va mahalliy hududda individual topraklama moslamasini jihozlash yaxshiroqdir.
Topraklama qurilmasi uchun, birinchi navbatda, tabiiy tuproqli elektrodlardan foydalanish kerak - er bilan bevosita aloqada bo'lgan uchinchi tomon o'tkazgich qismlari (suv quvurlari, quduq quvurlari, qishloq uyining metall va temir-beton konstruktsiyalari va boshqalar). (7-nashrdagi EIKning 1.7.54, 1.7.109-bandlariga qarang).
Bunday bo'lmasa, biz erga qazib olgan vertikal yoki gorizontal elektrodlar yordamida sun'iy topraklama qurilmasini bajaramiz. Tuproq elektrodining konfiguratsiyasini tanlash asosan talab qilinadigan qarshilik va mahalliy hududning xususiyatlariga asoslanadi.
Agar sizning hududingizdagi tuproq qum, torf, suv bilan to'yingan qum, loy bilan sug'orilgan bo'lsa, undan foydalanish eng samarali hisoblanadi. Rodlarning standart uzunligi 1,5 dan 3 m gacha Vertikal elektrodlarning uzunligini tanlashda biz hududdagi mezbon jinslarning suv bilan to'yinganligidan boshlaymiz. Ko'milgan tuproqli vertikal tuproqli elektrodlar gorizontal elektrod bilan, masalan, chiziq bilan birlashtiriladi va ekranlashni minimallashtirish uchun ular pinlarning uzunligiga mos keladigan masofada joylashgan.
|
| |