Havo elektr uzatish liniyalarini yashinlardan himoya qilish

|
Havo elektr uzatish liniyalarini yashinlardan himoya qilish
|
bet | 10/14 | Sana | 22.12.2023 | Hajmi | 3,86 Mb. | | #126666 |
Bog'liq Kurs loyiha (1)2.3 Havo elektr uzatish liniyalarini yashinlardan himoya qilish
Yashin qaytargich — turar joy va sanoat binolari, transport, kommunal xoʻjalik va boshqalarning inshootlarini yashin urishidan saqlaydigan qurilma. Ingichka, uchli metall sterjen koʻrinishidagi elektrod (sterjenli Yashin qaytargich), elektr uzatish liniyalari ustidan tortilgan sim (tros) koʻrinishidagi (trosli Yashin qaytargich) va umumiy qarshiligi 10—20 om dan oshmaydigan puxta yerga ulagichdan iborat. Yashin qaytargich himoya qilinadigan obyekt ustiga oʻrnatidadi. Yashin qaytargichning ishi toj razryadiga asoslangan (qarang Elektrrazryadi). Atmosferada momaqaldiroq boʻlgan vaqtda hosil boʻladigan kuchli elektr maydon Yashin qaytargichnipg uchila toj razryadni vujudga keltiradi. Bu razryad zaryadlarning bino oldida toʻplanishiga yoʻl qoʻymay, ularni yerga oʻtkazib turadi va binoni yashin zarblaridan saqlaydi.
Yakka sterjenli Yashin qaytargichning himoya zonasi (taʼsir loirasi) shakli boʻyicha choʻqqisida 45° burchak tashkil etadigan konusga yaqin, yakka trosli Yashin qaytargichda himoya zonasi qirralari tros vazifasini oʻtovchi uch qirrali prizma shaqtida boʻladi (rasmga q). Elektr st-yalarida yashin tokini yerga oʻtkazib yuborish uchun yerga ulagich simdan foydalaniladi. Tunukasi yerga ulangan tunuka tomli binolar, markaziy suv bilan isitiladigan, vodoprovod va yer ostidan elektr oʻtkazilgan binolar yashindan yetarlicha saqlangan boʻladi va ularga maxsus Yashin qaytargich oʻrnatilmaydi. Ichida portlash xavfini vujudga keltiradigan aralashmalar, chang, bugʻ, gazlar hosil boʻladigan binolarni himoya qilish uchun Yashin qaytargich binolardan nariroqqa oʻrnatiladi. Shunda binolarning barcha qismlari Yashin qaytargichning taʼsir doirasida boʻladi.
– yiliga 20 soatdan kam momaqaldiroqli hududlarda;
- o'tkazuvchanligi yomon bo'lgan tuproqli hududlarda chiziqning ma'lum
uchastkalarida ;
Bunda impuls izolyatsiyasining bir-birining ustiga chiqishi hali sodir bo'lmaydi.
Havo liniyalarini chaqmoqlardan himoya qilish iqtisodiy jihatdan kamaytirishga qaratilgan
chaqmoq liniyasi uzilishlar o'rtacha soni.
Chiziqlarni chaqmoqlardan himoya qilish sifatini aniqlash uchun,
Xavfli chaqmoq oqimlarining egri chizig'i. hollarda qo'llaniladi
6.3.1. Havo liniyalari uchun chaqmoqlardan himoya vositalari
Havo liniyalari uchun chaqmoqlardan himoya qilishning asosiy vositalariga quyidagilar kiradi:
Havo liniyalarining chaqmoqqa chidamliligi ko'rsatkichi chaqmoqning o'ziga xos sonidir
quyidagi mezonlar:
Chaqnoqlanish xavfi nafaqat maksimal oqim qiymati bilan belgilanadi
uzilishlar 100 km uzunlikda va 100 gradusda liniya uzilishi yo'q . yiliga h. Aniq uchun
1. Chaqmoqqa chidamlilik darajasi - maksimal (kritik) chaqmoq oqimi
chaqmoq Im, lekin uning tikligi ham . Bu pastki chegarani ifodalaydi
bu ikki chaqmoq parametrlarining xavfli birikmalari joylari.
chiziqlar, to'liq uzunligi va 1 yil uchun chaqmoq uzilishlar soni hisoblanadi:
3. Yildirimdan himoyalanish ishonchliligi ko'rsatkichi - kutilgan o'rtacha raqam
1. Kabel simlari yordamida to'g'ridan-to'g'ri chaqmoq urishidan himoya qilish
110 kV va undan yuqori kuchlanishli liniyalarda osilgan chaqmoqlar
momaqaldiroq uzilishlari orasidagi yillar Tg, odatda 100 km va 100
metall va temir-beton tayanchlar. Havo liniyalarini qurish 110
kV va undan yuqori kabellarsiz ruxsat etiladi:
chiziqli izolyatsiyaning past impuls kuchi va yuqori ehtimollik
6. Standartlashtirilgan havo masofalariga muvofiqligi (6.3-jadval) qachon
kabelga chaqmoq tushganda kabeldan simga o'ralash. 3 – 10 kV liniyalarda
Avtomatik qayta yopish operatsiyasi (ko'p miqdordagi chaqmoq chaqnashlari bilan) murakkablashtiradi
Bundan tashqari, kabellardan foydalanish foydasiz.
operatsiya va kalitlarni kapital ta'mirlash muddatini qisqartiradi, keyin u
- muz devorining taxminiy qalinligi 25 mm dan ortiq bo'lgan marshrut uchastkalarida.
2. ga muvofiq tayanchlarning Zazemlena qarshiligini o'tkazish
Uni boshqa chaqmoqlardan himoya vositalari bilan birgalikda ishlatish tavsiya etiladi.
havo liniyalarining bir-biri bilan va aloqa liniyalari bilan kesishishi va hollarda
Yog'och tayanchlardagi chiziqlar chaqmoqqa chidamliligi etarli,
to'g'ridan-to'g'ri paytida qo'llab-quvvatlashdan simga teskari qoplama ehtimolini kamaytirish
talablar /1/. Tayanchlarning Zazemlena qarshiligini pasaytirish ta'minlaydi
4. Tez-tez shikastlanadigan tayanchlar gulchambarida izolyatorlar sonini ko'paytirish, in
shuning uchun bunday liniyalardagi kabellar faqat yondashuvlarda qo'llaniladi
tayanchga yashin uradi.
ayniqsa, juda yuqori o'tishni qo'llab-quvvatlaydi, bu esa impulsni oshiradi
podstansiyalar.
3. Avtomatik qayta yopish (AR), oldini olish
chiziqli izolyatsiya kuchi.
5. Quvurli to'xtatuvchilardan yoki himoya bo'shliqlardan foydalanish
35 kV liniyada kabellardan foydalanish samarasizdir
chiziqli izolyatsiyani chaqmoq bilan qoplash paytida energiya uzatilishidagi uzilish;
(kamroqda chiziqli bo'lmagan kuchlanish bostiruvchilar va klapanlarni to'xtatuvchilar)
ustiga o'rnatiladigan RT yordamida yog'och tayanchlardagi chiziqlar
chaqmoqlardan himoya qilishning samarali vositasi sifatida qaraladi. Chunki tez-tez
zaiflashtirilgan izolyatsiyani yoki individual tayanchlarni himoya qilish uchun.
kesishish oralig'ini cheklashni qo'llab-quvvatlaydi.
o'n bir
bir-birining o'rtasida va VL bilan
kabel va sim orasidagi masofani vertikal ravishda oshirish. Ikkinchisida
o'zingiz va VL bilan ko'proq
|
| |