Magnitlovchi tokni kamaytirishga ta’sir qiluvchi parametrlar

|
Magnitlovchi tokni kamaytirishga ta’sir qiluvchi parametrlar
|
bet | 2/3 | Sana | 19.08.2024 | Hajmi | 2,39 Mb. | | #269650 |
Bog'liq elektr mashina mustaqil ishi 1Magnitlovchi tokni kamaytirishga ta’sir qiluvchi parametrlar
Imag tokni kamaytirish uchun tok transformatorining magnit o‘zagi shixtalangan po‘latdan tayyorlanadi. Bunda quvvat yo‘qolishi kam bo‘ladi
Imag=(Ф1*RIII)/W1
Tok transformatorining ishlash asosidan kelib chiqadiki magnit oqimi FT shuning qiymatga ega bo‘lishi kerakki, bunda ikkilamchi e.yu.k. E2 ikkilamchi chulg‘amda yuz berayotgan kuchlanish tushishini kompensatsiyalash uchun yetarli bo‘lishi kerak. Magnitlash tokining kattaligiga tok transformatorining konstruktiv parametrlari katta ta’sir qiladi.
Ushbu formuladan ko‘rinib turibdiki, Imag ni kamaytirish uchun magnit qarshiik Rm ni kamaytirish va birlamchi chulg‘amlar sonini W1 oshirish kerak. Tok transformatorlarining xatoligi qisqa tutshuvning boshlang‘ich vaqtida keskin ortadi, chunki bunda birlamchi tokda aperiodik tashkil qiluvchilar ishtirok etadilar. Bu holni tez ta’sir qiluvchi himoyalarni hisoblashda e’tiborga olish kerak.
Tok transformatorlarining xatoligi qisqa tutshuvning boshlang‘ich vaqtida keskin ortadi, chunki bunda birlamchi tokda aperiodik tashkil qiluvchilar ishtirok etadilar. Bu holni tez ta’sir qiluvchi himoyalarni hisoblashda e’tiborga olish kerak
Tok transformatorlarini aniqlik darajasi.
Tok transformatorlari aniqlik darajasiga asosan guruhlarga (klass) bo‘linadi. Har bir daraja ruxsat berilgan xatolik kattaliklari bilan harakterlanadi. Bu xatoliklar o‘lchov uskunalarining aniq ishlashiga ta’sir qiladi. Sanoat qurilmalari uchun 0,5; 1; 3 va D xatolik darajalariga mos tok transformatorlari tayyorlanadi. D darajali tok transformatorlari differensial himoyalar uchun mo‘ljallangan va ularning xatoliklari nominal tokda normalangan. Tok transformatorlarining ma’Odatda nominal quvvat nominal ikkilamchi tok (5 yoki 1A) yoki ikkilamchi Yukning qarshiligi bilan harakterlanadi. Tajribalar va nazariy taxlil asosida aytish mumkinki, ko‘pchilik himoyalarda tok bo‘yicha 10% gacha, burchak bo‘yicha 7° xatolikka ruxsat beriladilum bir darajadagi xatoliklar bilan ishlashlari nominal tokdan 120% ga farq qiladi.
Tok transformatorlarini ishlab chiqarish paytida ularning birlamchi va ikkilamchi cho‘lg‘amlarini chiqishlari Shuning belgilanadiki, bunda birlamchi tokning yo‘nalishi bo‘yicha ikkilamchi tokning yo‘nalishini aniqlash mumkin bo‘ladi. Birlamchi chulg‘amning chiqishlari ixtiyoriy belgilanishi mumkin: ulardan biri boshlanishi (L1), ikkinchisi esa chulg‘amning oxiri (L2), ikkilamchi chulg‘amning boshi va oxiri I1 va I2 qilib belgilanadi Birlamchi chulg‘amning boshlanishi (L1) dan oxiriga qarab tok oqqanda ikkilamchi chulg‘amni boshlanishi qilib (b) uning chiqishi qabul qilinadiki, u chiqishidan bu vaqtda yuk zanjiriga tok oqadi. Chiqishlarini belgilanishidan foydalanib quvvat yo‘nalishi relelari, vattmetrlar va Shu kabi asboblarning chulg‘amlarini va tok transformatorlarning ikkilamchi Chulg‘amlarini berilgan sxema bo‘yicha ulash ishlari olib boriladi. Rasmda bir xil shaklli sxemalardagi belgilanishlar berilgan. 2.2 - rasmda ikkilamchi tokning yo‘nalishi va chiqishlarining birlamchi tok doimo L1 dan L2 ga yo‘nalganda hamda birlamchi va ikkilamchi chulg‘amlarning bir xil va har xil o‘ralgandagi holatda ko‘rsatilgan. Oqim Ф1 ning va ikkilamchi tokning yo‘nalishi parma qoidasi asosida aniqlanadi.
|
| |