Внутренний водопровод и канализация жилого 7-этажного дома

Внутренний водопровод и канализация жилого 7-этажного дома

УГТУ-УПИ

кафедра "Водоснабжение и водоотведение"

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

тема: "Внутренний водопровод и канализация 

жилого 7-этажного дома"

студент: С.П.

группа: ТГВ-3 ФЗО

преподаватель: Петрова Н.А.

Екатеринбург

2001



Содержание

Введение                                                                                                                 

1. Внутренний водопровод жилого дома                                                

1.1. Характеристика объекта                                                                                

1.2. Система и схема водопровода                                                                       

1.3. Определение расчетных расходов воды                                                      

1.4. Водомерный узел                                                                                            

1.5. Гидравлический расчет сети                                                                         

1.6. Подбор повысительных насосов                                                                   

2. Внутренняя канализация жилого дома                                                

2.1. Трассировка канализационной сети и расположение стояков                  

2.2. Расчет канализационной сети                                                           

Литература                                                                                                              

Спецификация, оборудование и материалы                                                       



Введение

Санитарно-техническое устройство и оборудование современных зданий представляет собой комплекс инженерного оборудования холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, водостоков, мусороудаления, газоснабжения. Этот комплекс необходим для жизнеобеспечения населения и определяет степень благоустройства и комфорт зданий, а также городов и населенных пунктов в целом.

Системой водоснабжения здания называется совокупность устройств, обеспечивающих получение необходимого количества воды из сети наружного водопровода и подачу ее требуемым под напором к водопроводным устройствам. Система холодного водоснабжения здания включает в себя следующие устройства: ввод, водопроводный узел, магистрали, стояки, подводки к водоразборным приборам и арматуру. В систему могут быть включены насосные установки.

Хозяйственно-питьевые водопроводы должны обеспечивать подачу воды высокого питьевого качества; при этом требования ГОСТа к качеству воды должны выполняться вплоть до последнего водоразборного крана.

Внутренняя канализация – система инженерных устройств и сооружений, обеспечивающих прием, локальную очистку и транспортирование загрязненных стоков внутри и за пределы здания в сеть канализации населенного пункта.

Система внутренней канализации состоит из следующих основных элементов: приемники сточных вод (санитарные приборы – мойки, раковины, ванны, унитазы и др.); канализационные сети (стояки, отводные трубы, вытяжные трубы и выпуски, коллекторы и др.); местные установки для перекачки и очистки сточных вод. После каждого прибора устанавливается гидравлический затвор. 

Расчет заключается в определении общего количества стоков и подборе диаметров стояков и выпуска. 

В проектах должно предусматриваться наиболее рациональное использование воды, экономичные и надежные в действии системы водопровода, учитывающие все местные условия и особенности проектируемого здания, возможность применения современных методов производства монтажных работ, удобство и экономичность в эксплуатации, увязка с архитектурно-строительной, технологической и другими частями проекта.



1. Внутренний водопровод жилого дома

Расчет водопровода состоит из определения расходов воды в здании в целом и на отдельных участках сети и из гидравлического расчета и подбора оборудования. Участком называется часть сети с постоянным расходом. Внутренний водопровод рассчитывается на пропуск расчетных секундных расходов воды ко всем устройствам.

1.1. Характеристика объекта

Внутренний водопровод и канализация

Жилой дом, 7 этажей; 

высота этажа 3 м.; 

техническое подполье 2,5 м.; 

гарантийный напор Нгар = 20 м.;

заселенность 2-х комнатных квартир – 4 чел.;

отметка оси наружного водопровода d300 = 3.000 м.;

отметка лотка уличной канализации d200 = 2.000 м.;

норма водопотребления 300 л/чел.сут.

горячее водоснабжение централизованно.



1.2. Система и схема водопровода

В данной работе проектируется тупиковый водопровод с нижней разводкой, при которой магистральные трубопроводы размещают под потолком подвального помещения. При проектировании сети применяют стальные оцинкованные защитные трубы диаметром 15-25 мм. На внутренней водопроводной сети устанавливается водозаборная, запорная, регулировочная и предохранительная арматура. Запорная арматура предусматривается у оснований стояков на вводе, на ответвлениях, питающих 5 и более водоразборных точек, на ответвлениях в каждую квартиру, на подводках к смывным бачкам и наружным поливочным кранам. Для хозяйственно-питьевых водопроводов предусматривают арматуру на давление 0,6 Мпа.





1.3. Определение расчетных расходов воды

Количество жильцов в доме:

7 эт. * 3 кв. * 4 чел.     U = 84 чел.

Количество приборов в доме:

7 эт. * 3 кв. * 3 приб.     N = 63 приб.

Максимальный секундный расход воды:

qсо = 0,18 л/с. (смеситель ванна+раковина)

Расход воды на одного потребителя  в час наибольшего водопотребления:

общий qtothr,u = 15,6 л/час

холодной qchr,u = 5,6 л/час

горячей qhhr,u = 10,0 л/час

Вероятность действия:

Рс = qchr,u * U / 3600 * qсо * N

Рс = 5,6 * 84 / 3600 * 0,18 * 63 = 0,012

N* Рс = 63 * 0,012 = 0,756

a = 0,838

Максимальный секундный расход воды:

qс = 5 * qсо * a = 5 * 0,18 * 0,838 = 0,754 л/с



1.4. Водомерный узел

Для учета количества и расхода воды на вводах в здание предусматривается водомерный узел, состоящий из счетчика, запорной арматуры и контрольно-спусного крана. Водомерный узел может быть с обводной линией или без нее. Обводная линия обязательно устанавливается при наличии одного ввода в здание, на внутреннее пожаротушение. 

Счетчик подбирается по максимальному часовому расходу, допускаемому при эксплуатации.

qст = ( qсu * U ) / (1000 * T), где

q – норма расхода воды потребителем, (л/час),

U -  число жильцов в здании,

T – 24 часа.

qст = 180 * 84 / 1000 * 24 = 0,63 л/час

Потери напора на счетчике:

hсч = S * (qc)2, где

S – гидравлическое сопротивление счетчика

qc – расчетный расход воды в здании (л/с).

Допустимые потери напора в крыльчатых счетчиках <= 5 м.

Принимаем dy = 20 мм,   S = 5,8 м/(л/с)2 

hсч = 5,8 * 0,754 2 = 3,3 м



Номера расчетных участков

Количество приборов

 

pc * N

 

a

Расчетн. расход на уч-ке

d, мм

на уч-ке

V, м/с

на уч-ке

Длина уч-ка, м

Потери напора

















 

















Удельные

i , мм/м

Суммарные

по длине

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1-2

1

0,012

0,2

0,18

15

0,98

1,5

242,1

0,363

2-3

2

0,024

0,224

0,2

15

1,09

1,0

294,6

0,295

3-4

3

0,036

0,249

0,22

15

1,22

3,6

373,8

1,346

4-5

6

0,072

0,307

0,28

20

0,88

3,0

134,1

0,402

5-6

9

0,108

0,355

0,32

20

0,96

3,0

156,3

0,469

6-7

12

0,144

0,394

0,35

20

1,03

3,0

178,5

0,535

7-8

15

0,18

0,43

0,39

20

1,18

3,0

229,0

0,687

8-9

18

0,216

0,467

0,42

20

1,25

3,0

258,7

0,776

9-10

21

0,252

0,493

0,44

20

1,32

6,0

288,3

1,730

10-11

42

0,504

0,678

0,61

25

1,06

3,0

133,8

0,401

11-12

63

0,756

0,838

0,754

25

1,32

2,0

204,9

0,401



















Итого 7,45

Ввод

63

0,756

0,838

0,754

40

0,57

20,0

24,7

0,494



1.6. Подбор повысительных насосов

Необходимый напор сравнивают с гарантийным напором в наружной водопроводной сети. Если гарантийный напор недостаточен, то следует предусмотреть насосную установку. Производительность и напор насоса определяются после проведения гидравлического расчета сети.

Насосные установки не разрешается располагать под жилыми помещениями. Необходимо предусматривать обводную линия, установку задвижки и обратного клапана. 

Требуемый напор:

Hтреб = Hгеом + hдл + hмест + hсч + hвв + Hсвоб,    где

Hгеом - геометрическая высота подачи воды от оси насоса до оси самого верхнего прибора;

hдл -сумма потерь по длине;

hмест -местные потери (30% hдл );

hсч -потери в водомере;

hвв -потери на вводе;

Hсвоб -свободный напор у верхнего потребителя.

Hтреб = 22 + 7,45 + 2,24 + 3,3 + 0,49 + 2 = 37,5 м.

Насос:

Hнас = Hтреб - Нгар = 37,5 - 20 = 17,5 м

Принимаем насос К20,   qc = 5,5 л/с, Hнас =18 м.



2. Внутренняя канализация жилого дома

 

В расчет канализации входит трассировка канализационной сети, определение расхода стоков на участках, длин и диаметров участков, их наполнение.

2.1. Трассировка канализационной сети и расположение стояков

                           
2.2. Расчет канализационной сети

В системах внутренней канализации жилых зданий применяют чугунные и пластмассовые трубы. Отводные трубы прокладывают по стенам выше пола с уклоном 0,035 при d=50 и 0,02 при d=100. Если к стояку присоединен хотя бы один унитаз, то его диаметр должен быть не менее 100 мм.

Прокладка отводных труб предусматривается над полом с геометрическим уклоном 0,02-0,035. Ответвления отводных труб соединяются со стояками при помощи косых тройников и крестовин под углом 45 и 60о. Выпуски для отвода стоков в колодец дворовой канализации прокладывают с уклоном 0,02-0,035. Глубину заложения труб определяют с учетом глубины промерзания грунта, но не менее 0,7 м. Длина выпуска до оси смотрового колодца должна быть не более 6-10 м в зависимости от диаметра трубы.

Для внутренней канализации принимаем конструктивно для стояков Æ100, для отводных труб Æ50.

Количество приборов в доме:

7 эт. * 3 кв. * 4 приб.     N = 84 приб.

Максимальный секундный расход воды:

qсо = 0,18 л/с. (смеситель ванна+раковина)

Вероятность действия:

Рс = qchr,u * U / 3600 * qсо * N

Рс = 5,6 * 84 / 3600 * 0,18 * 84 = 0,0086

N* Рс = 84 * 0,0086 = 0,722                Не учтен расход горячей воды

a = 0,783

Максимальный секундный расход воды:

qс = 5 * qсо * a = 5 * 0,18 * 0,783 = 0,705 л/с

По найденным расходам сточной жидкости и принятому диаметру определяется  скорость движения сточной жидкости и наполнение по номограмме для гидравлического  расчета канализационных трубопроводов. При принятом материале  и диаметре  труб, известных  величинах наполнения  и скорости движения определяют  минимальный уклон, с учетом которого должны укладываться трубы по номограмме для гидравлического расчета канализационных трубопроводов, так, чтобы соблюдалось условие:

                       ____  

V * h / d   >  0,6



Результаты расчета канализации сводятся в таблицу:

№ участка

l, 

м

i

V, 

м/с

q,

л/с

d

h/d

i * l, 

м

Отметка

















Нач. точка

Кон.точка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Выпуск-КК1

4,0

0,008



0,705

150

0,3

0,032

18,1

18,0

КК1-КК2

16,0

0,008



0,705

150

0,3

0,128

18,0

17,8

КК2-КК3

36,0

0,008



0,705

150

0,3

0,288

17,8

17,5





СПЕЦИФИКАЦИЯ



Обозначение

Наименование

Кол-во

Масса

Примечание

Система В1



ГОСТ 3262 - 75

Трубы 15

88,8







ГОСТ 3262 - 75

Трубы 20

54







ГОСТ 3262 - 75

Трубы 25

37







ГОСТ 8957-75

Муфта переходная 25х20 мм.

2







ГОСТ 8957-75

Муфта переходная 20х15 мм.

3







ГОСТ 8961-75

Контргайка 25 мм.

12









Сгон  25мм.

12







ГОСТ 8961-75

Контргайка 20 мм.

18









Сгон 20 мм.

18







ГОСТ 8961-75

Контргайка 15 мм.

42









Сгон 15 мм.

42







ГОСТ 8948 - 75

Тройник 15

42







ГОСТ 8948 - 75

Тройник 20

18







ГОСТ 8948 - 75

Тройник 25

9







ГОСТ 6019-83

Водомер крыльчатый  20

1







ГОСТ 9086-74

Вентиль запорный

55







ГОСТ 8946 - 75

Угольник прямой

96





































































































Система К1



ГОСТ 9583 - 86

Трубы чугунные 100

76









Трубы пластмассовые 50

73,5









Сифоны

42









Косые выпуски

21









Ревизии

3









Прочистки

6







ГОСТ 286 - 82

Асбестоцементные трубы 150

52









Ж/Б   колодцы 700

3







ГОСТ 23759 - 79

Умывальники

21







ГОСТ 24843 - 81

Мойки

21







ГОСТ 1154 - 80

Ванны чугунные

21







ГОСТ 2284 - 77

Унитазы

21















































































Литература

1. Кедров В.С., Ловцов Е.Г. Санитарно-техническое оборудование зданий. М.: Стройиздат, 1989. – 495 с.

2. Саргин Ю.Н. и др. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч. 2. Водопровод и канализация. М.: Стройиздат, 1990. – 247 с.

3. Сомов М.А. Водопроводные системы и сооружение. М.: Стройиздат, 1988. – 399 с.

4. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий. /Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. - 56с.