Методические рекомендации для выполнения письменной экзаменационной работы для профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Томский Государственный промышленно-гуманитарный колледж







Утверждено

Методическим советом ТГПГК

Протокол № ______ от _________











Методические рекомендации

для выполнения 

письменной экзаменационной работы

для профессии «Слесарь по контрольно-измерительным

 приборам и автоматике»

специальности 220303 «Средства механизации и автоматизации»

























Томск 2007


Предисловие

Письменная экзаменационная работа (ПЭР) является заключительным периодом обучения на I ступени колледжа для получения рабочей профессии. В письменной экзаменационной работе должны найти отражение теоретические и практические знания выпускников, полученные ими в ходе обучения, умение применять их при решении конкретных производственных задач, умение использовать передовой опыт промышленности, достижения науки и техники.

Квалификационная работа учащихся профессии “Слесарь КИПиА” осуществляется в соответствии с действующим образовательным стандартом и организуется ТГПГК. Выпускник данной профессии должен быть подготовлен для осуществления технического обслуживания, ремонта и эксплуатации средств измерения и автоматики. К защите ПЭР допускаются учащиеся, успешно закончившие предусмотренный учебным планом курс теоретического обучения и выполнившие программу производственного обучения.

Письменная экзаменационная работа является самостоятельной работой учащийся, в которой он должен показать умение правильно составлять схемы соединения средней сложности, определять причины неисправности, снимать характеристики при их испытании, пользоваться отечественной и зарубежной технической литературой (в том числе периодическими изданиями), руководящими документами. Письменная экзаменационная работа должна быть выполнена в строгом соответствии с нормами и требованиями, предъявляемыми к техническим проектам и документам.

По окончании производственной практики учащийся должен представить руководителю работы для последующей защиты в Государственной аттестационной комиссии ГАК работу в виде текстового, графического и иллюстрированного материалов.

Для успешного выполнения в помощь учащемуся назначается руководитель и если, необходимо, консультанты из числа опытных специалистов указанного профиля. Функции руководителей и консультантов изложены в “приложении А”.

Цель руководителя и консультантов - направлять работу учащегося над ПЭР так, чтобы все вопросы работы были решены обоснованно, на современном научно-техническом уровне. За принятые в работе решения и за правильность всех данных отвечает автор ПЭР. Задание для выполнения ПЭР учащийся получает перед направлением на производственную практику. Работа выполняется по графику, в котором указываются сроки выполнения отдельных разделов пояснительной записки и графической части.

В установленные согласно расписанию консультаций дни учащийся обязан явиться к руководителю работы и отчитываться о выполненной работе. Кроме того, контроль за ходом ПЭР осуществляет зав. отделением. Законченная и надлежащим образом оформленная работа подписывается учащимся, консультантами и руководителем работы. Полностью выполненная работа сдается на проверку руководителю, который пишет отзыв о работе учащегося  (бланк отзыва выдается учебной частью). Учащийся должен быть ознакомлен с содержанием отзыва не позднее, чем за один день до защиты работы. Внесение изменений в работу после получения отзыва не допускается.

Защита письменной экзаменационной работы производится на заседании ГАК. Доклад учащегося при защите работы должен быть кратким (не более 10 мин.) и должен содержать обоснование всех принятых в работе решений.

Успешная защита ПЭР дает возможность ГАК присвоить учащемуся квалификацию слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-4 разряда.



Тематика экзаменационных работ

По профессии “ Слесарь КИПиА“ в качестве  письменных экзаменационных  работ выбираются темы, связанные с автоматизацией технологического процесса, а также с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом средств измерений и автоматики. Решение поставленных перед учащимся задач должно предусматривать использование знаний, полученных им при изучении основных учебных дисциплин.

Письменные экзаменационные работы должны выполняться только по реальной тематике, актуальной для производственных предприятий.

Перечень тем доводится до сведения учащихся до начала производствен-ной практики с одновременным указанием места практики и руководителя работы.

Предложение по теме экзаменационной работы может исходить и от самого учащегося. В этом случае он должен представить в  цикловую комиссию (ЦМК) необходимое обоснование целесообразности ее разработки.

В “приложении Б ’’ приведены некоторые темы письменных экзаменаци-онных работ, разработанные преподавателями.

Темы экзаменационных работ имеют следующую направленность: описание средств и  устройств измерений, систем контроля  регулирования и автоматики, применяемых на производстве.

Утверждение темы экзаменационной работы по представлению ЦМК оформляется распоряжением зам. директора по учебной работе. 







Задание на экзаменационную работу

Задание на экзаменационную работу определяет содержание и объем ра-боты. Оно является основным документом, которым руководствуется учащийся в период производственной практики.

Задание составляется руководителем при участии консультантов по отдельным вопросам работы и учащимся. Оно составляется по указанному образцу “приложение В” и включает в себя тему работы, основные исходные данные к работе, перечень вопросов, подлежащих описанию в пояснительной записке и графической части, а также срок представления законченной работы в ЦМК.

Задание на экзаменационную работу составляется в двух экземплярах. Подписанное руководителем и учащимся задание передается в ЦМК для утверждения до начала производственной практики во время аттестации по ней учащегося. Один экземпляр утвержденного задания остается в делах ЦМК, а другой - передается учащемуся для исполнения.

Чистовой экземпляр задания на типографском бланке рекомендуется за-полнять лишь при окончательном оформлении  пояснительной записки.

На основании утвержденных заданий по представлению ЦМК оформляется приказами по колледжу утверждение тем, руководителей и консультантов по квалификационной работе.



Содержание и объем работы

ПЭР состоит из пояснительной записки и графической части. 

Пояснительная записка экзаменационной работы представляет литературно  - обработанную текстовую часть, состоящую из теоретической и графической частей. Наименование основных разделов пояснительной записки определяются заданием. 

Объем пояснительной записки (без учета приложений) не должен превышать, как правило, 20-30 страниц рукописного текста или  20-25 машинописного текста.

Состав и примерный объем пояснительной записки следующий:

		Титульный лист (выдается учебной частью);

		Задание на выпускную квалификационную работу (выдается учебной частью);

		Содержание (1 лист); 

		Введение (1-2 листа);

		Описание технологического процесса (2-3 листа);

		Работа выбранных систем контроля и регулирования (1-2 листа);

			Технологическая часть измерительного прибора (8-10 листов);

		Техника безопасности и охрана труда (2 - 3 листа);

		Организационно-экономическая часть (2-3 листа);

		Литература и нормативно-техническая документация (1 лист).

		 Приложения.

Графическая часть работы состоит из двух чертежей формата А1 и трех чертежей формата А4 (прилагается в пояснительную записку):



Основные разделы

Содержание и объем  пояснительной записки устанавливается руко-водителем работы.

Введение

Во введении следует описать:

роль данной отрасли промышленности в народном хозяйстве, перс-пективы ее развития, при этом желательно  использовать конкретные примеры  по внедрению и использованию новой техники и технологии, новых форм организации труда, собранные непосредственно в том цехе, предприятии, где проходите практику; можно отметить также основные исторические моменты в развитии предприятия;

роль службы КИПиА и ее структурную схему;

систему текущего обслуживания и ремонта средств автоматизации.



I. Технологическая часть

1.1 Описание технологического процесса

Целевое назначение процесса;

Физико-химические основы процесса;

Описание технологического процесса с указанием оптимальных значений параметров и их допустимых отклонений;

Конструктивные характеристики отдельных аппаратов, производительность.

1.2 Работа выбранных систем  автоматического контроля и регулирования

Описание  работы функциональной схемы контроля или регули-рования. Указать целевое назначение системы, напряжение питания, режимы работы, средства защиты;

Затем приводится  последовательность передачи информации от одних элементов схемы в другие в различных режимах.

1.3 Технологическая часть измерительного прибора

	1.3.1 Назначение прибора и  технические данные 

		Технологические параметры измерения; 

		Пределы измерений;

		Тип датчиков при работе в комплекте с данным прибором, их градуировки;

		Модификация прибора по типу датчика;

		Класс точности прибора;

		Основная погрешность прибора;

		Вариации показаний;

		Погрешность сигнализирующего (регулирующего) устройства (при наличии такового);

		Изменение показаний приборов:

	а) вызванное изменением температуры окружающего воздуха;

	б) вызванное изменением напряжения питания силовой схемы;

	в) вызванное влиянием внешнего магнитного поля;

		Мощность, потребляемая прибором;

		Сопротивление датчика с соединительными проводами;

		Габаритные размеры прибора;

		Длина шкалы;

		Масса прибора.

1.3.2 Устройство и работа прибора

		Составные части измерительной схемы приборов:

	а) модуль измерительной схемы;

	б) источник стабилизирующего питания;

	в) полупроводниковый усилитель;

	г) уравновешивающий двигатель следящей системы;

	д) измерительный реохорд.

		Для сигнализации (регулирования) и дистанционной передачи измеряемого параметра в приборах могут быть встроены:

	а) позиционное сигнализирующее (регулирующее) устройство с двумя или тремя контактными микропереключателями и с двумя или тремя указателями;

	б) задатчик со 100% зоной пропорциональности для П-, ПИ-, ПИД- регуляторов;

	в) реостатное устройство для дублирования приборов (ДПП);

	г) реостатное устройство для работы с программными РУ. 

		Работа приборов. Метод измерения положенный в основу работы прибора. 

		Устройство и работа составных частей:

		а) измерительная схема прибора;

		б) силовая электрическая схема прибора;

		в) кинематическая схема прибора;

		г) описание конструкции прибора;

		д) усилитель;

		е) сигнализирующее (регулирующее) устройство;

		ж) реостатные выходные устройства;

		з) схема электрических соединений.

	1.3.3 Подготовка к работе

		Проверка технического состояния;

		Перенастройка приборов с несколькими пределами измерений;

		Корректировка нуля и чувствительности;

		Проверка работоспособности органов управления.

	1.3.4 Установка и монтаж

		Выбор места установки прибора;

		Монтаж прибора на щите, по месту на технологическом обору-довании;

		Заземление приборов;

		Подключение прибора к сети переменного тока;

		Присоединение датчиков к приборам;

		Подключение сигнализирующего (регулирующего) устройства;

		Подключение реостатных устройств.

	

	1.3.5 Методы и средства поверки, регулировки и настройки приборов

		Операции поверки и средства поверки;

		Условия поверки (калибровки);

		Проведение предварительной поверки;

Проверка характера успокоения прибора;

		Определение основной погрешности по показаниям;

		Регулировка и настройка прибора.

	1.3.6 Возможные неисправности и способы их устранения

	Наименование неисправности, ее внешнее проявление и дополни-тельные признаки; 

	Вероятная причина возникновения неисправности; 

	Способы устранения.

	1.3.7 Техническое обслуживание

		Ежедневное обслуживание (наличие и правильность выполнения заземления, соответствие средств измерений рабочему диапазону и классу точности, работа сигнальных ламп); 

		Периодическое обслуживание (проверка сохранности поверительного клейма, наличие метки предельных давлений, проверка импульсных линий и т.д.)

1.4 Техника безопасности и охрана труда

Приводятся основные правила и требования техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной техники, действующие на участке.

Указывается порядок ремонта средств автоматизации на работающей технологической установке, особенно в условиях возможной загазованности окружающей среды, агрессивности и пожароопасности перерабатываемых веществ.

Мероприятия по охране труда и технике безопасности в соответствии с инструкциями по технике безопасности промышленных предприятий и организаций. 

В этом разделе необходимо сделать анализ существующих выбросов, вредных производственных факторов, дать характеристику материалов с точки зрения взрыво - и пожароопасности, агрессивности, токсичности. Указать класс взрывоопасных зон.

 Мероприятия по технике безопасности при выполнении данных работ и защитные средства, в том числе сигнализация. В этом разделе работы можно представить небольшие плакаты, предупреждающие знаки, используемые в цехе.

Наиболее распространенной ошибкой при выполнении этого раздела является механическое переписывание множества инструкций, имеющихся в цехе. В результате получается очень большая по объему и бессодержательная по существу часть работы. Чтобы избежать этого и сэкономить время, нужно выбрать один - два наиболее характерных для данного участка вида опасности. Например, в работе, посвященной получению водорода методом электролиза за основу можно взять инструкцию по электробезопасности при эксплуатации электролизера  и дополнительно кратко описать пожароопасность и взрывоопасность. При получении деминерализованной воды за основу следует брать правила работы с наиболее опасными веществами - кислотами и щелочами и т.п. 



II.  Организационно-экономическая часть

2.1 Организация рабочего места  слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике

		подготовка рабочего места;

		обеспечение средствами пожаротушения, индивидуальной защиты, средствами измерения загазованности воздушной среды;

		требования к спец.одежде;

		план производства работ (ППР);

		оформление наряда-допуска.

2.2 Виды применяемого инструмента, приспособлений, материалов

		Перечень необходимых  инструментов, приспособлений, материалов и требования к ним.

2.3 Подсчет объемов работ и расхода материалов

III Графическая часть

Графическая часть работы состоит из четырех чертежей по выбору руководителя работы:

		Схема автоматизации.

		Принципиальная схема управления, сигнализации защиты и блокировки.

		Схема соединений внешних проводок.

		Монтажная схема.

		Схема поверки.

		Принципиальная (электрическая, пневматическая) схема прибора, регулятора, автоматического устройства.

		Блок-схема прибора, регулятора, автоматического устройства.

		Сборочный чертеж узла или устройства.



Список используемой литературы, нормативных документов 

Приложения.



Оформление пояснительной записки

1. Общие положения

1.1 Материал, включаемый в пояснительную записку, должен быть обработан и систематизирован, четко и логично построен.

1.2 Структура пояснительной записки:

Титульный лист. Задание. Содержание. Введение. Технологическая часть. Организационно-экономическая часть. Список литературы. Приложения.

Титульный лист пояснительной записки представлен в приложении К.

1.3 В Положении использованы ссылки на следующие стандарты:

	ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ.

	ГОСТ 2.104-66 ЕСКД. Основные надписи. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. ГОСТ 2.106-68 ЕСКД. Текстовые документы. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы.

	ГОСТ 7.32-91    Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

	ГОСТ 7.9-77 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация.

	ГОСТ 7.1-84 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления.



2. Правила оформления текстовых документов

2.1  Общие требования:

Текстовые документы выполняются одним из следующих способов:

Машинописным - в соответствии с требованиями ГОСТ 13.1.002. Шрифт должен быть четким, высотой не менее 2,5 мм (рекомендуется 14 пт для шрифта Times New Roman), расстояние между строками равняется 1,5 интервала.

рукописным - чернилами, пастой одного цвета (синего, фиолетового) по ГОСТ 2.304-81 с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм или тушью черного цвета.

С применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004.88).

2.2  Текстовые документы оформляются на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297) обрамленных рамкой и основной надписью по ГОСТ 2.104-68 (формата 2 и 2а).

2.3 Текст следует оформлять с соблюдением следующих размеров:

Расстояние от рамки формата до границ текста в начале и в конце строк должно быть не менее 3 мм.

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки должно быть не менее 10 мм.

Абзацы в тексте начинаются отступом, равным 15-17 мм (5 интервалов).

2.4  Опечатки, описки   допускается исправлять аккуратной подчисткой     или закрашиванием белой краской и нанесением на том месте исправленного текста.

2.5  Текстовые документы могут содержать формулы, иллюстрации, таблицы, расчеты, примеры, приложение и т.д.

2.6  В тексте документа не допускается применять    сокращение слов, кроме установленных правилами русской орфографии (ГОСТ 7.12-93).

Пример оформления текстового документа





3. Построение текстовых документов

3.1 Наименование структурных элементов текстового документа "СОДЕР-ЖАНИЕ", "ВЫВОДЫ", 'ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ" служат заготовками структурных элементов.

Эти заголовки следует располагать в середине строки симметрично тексту и писать прописными буквами без точки в конце, не подчеркивая, не нумеруя.

3.2  Текст теоретической и практической части при необходимости разделяют на разделы, подразделы, пункты, подпункты.

Заголовки разделов пишутся прописными буквами с абзацного отступа не подчеркивая.

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит их двух предложений, их разделяют точкой.

Разделы нумеруются в пределах основной части и обозначают арабскими цифрами без точки, например 1, 2, 3 и т.д.

Каждый раздел текстового документа следует начинать с нового листа (страницы). Расстояние между заголовком и текстом равняется 15 мм (интервал 36-48 пт). Расстояние между заголовком раздела и подраздела равняется 8мм (6-12пт).

3.3  Заголовки подразделов начинаются с абзацного отступа и пишутся с про-писной буквы не подчеркивая, без точки в конце.

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Например, 1.1, 1.2,1.3.

3.4  При необходимости подразделы могут быть разделены на пункты, а пункты на подпункты. Пункты и подпункты заголовками не снабжаются, нумеруются следующим образом - 1.1.1, 1.1.2.



	Пример выполнения текстового документа







15-17мм             

3-4 интервала  


  I.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

12 пт     8 мм

1.1.Описание технологического процесса

1.2. Работа выбранных систем  автоматического контроля и регулирования





	

	3.5  Нумерация страниц.

Страницы текстового документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту вместе с приложениями.

Титульный лист, лист «Задание» в общую нумерацию страниц не включается. Нумерация начинается с листа «Содержание». Номер страницы проставляется в основной надписи в графе «Лист».



4. Оформление таблиц

4.1  Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц в соответствии с ГОСТ 2.105-95.

4.2  Название таблицы (заголовок) должно быть кратким и полностью отражать содержание таблицы. Заголовок не подчеркивается, выполняется с прописной буквы и помещается над таблицей.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы без точки в конце. Заголовки граф, как правило, записываются параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

4.3  Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего документа. Например, Таблица 1.

4.4. При переносе части таблицы на другой лист заголовок помещают только над первой частью. Над последующими частями пишут слова "Продолжение таблицы". В этом случае нумерация граф таблицы обязательна.

4.5  Таблицы слева, справа, снизу, как правило, ограничены линиями. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблиц допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

4.6  Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

4.7  Графы "номер по порядку", "единицы измерения" в таблицу не включают.

4.8  Повторяющийся в графе текст допускается заменять кавычками (" ").

4.9  При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире).

4.10  Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице измерения, то ее обозначение помещается над таблицей справа.

4.11  Числовые значения величин в тексте следует указывать с необходимой степенью точности, при этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой.


Пример оформления таблиц

Таблица 1. Спецификация оборудования



Позиция

Наименование и техническая характеристика оборудования материалов. Завод – изготовитель.

Тип, марка оборудование

Ед. изм.

Количест-во



I.I. Приборы и средства автоматизации.

Температура хлористого водорода на выходе из печи синтеза 4500С.







1 а 

Преобразователь термоэлектрический хромель-копелевый со свободно сидящим штуцером М20 х 1,5, градуировка ХК. Условное давление 6,4 МПа.

Монтажная длина  120 мм.

Материал защитной арматуры сталь 
08 х 13. Луцкий приборостроительный завод.

ТХК-0515

710-01

шт

1

1 б

Потенциометр самопишущий в искробезопасном исполнении. Пределы шкалы 0…6000С, градуировка ХК 335 – 05 – 1945 – 75.

Завод “Теплоприбор” г.Челябинск.

КСП 3-Пи

модель 2000

шт.

1



Регулирование давления хлора после хлористого ресивера 0,18 МПа







5 а

Разделитель мембранный. Пределы измерения прибора, комплектуемого с разделителем 0…0,25 МПа. Класс точности 1.0 ТУ 25-05-2343-78. Завод “Манометр”, Москва.

РМ модель 5319

шт.

1

5 б

Манометр сильфонный. Пределы измерения 0…0,25 МПа. Класс точности 1,0 ТУ 25, 05.2081 – 76. Завод “Манометр”, Москва.

МС - II

шт.

1

5 в

Прибор контроля пневматический самопишущий со станцией управления. Пределы измерения 0… 0,25 МПа. Датчик-манометр. Скорость продвижения диаграммной ленты 20 км/ч. Питание переменным током 220 в. ТУ 25-02-590-75.

Завод “Тизприбор”, г. Москва.

ПВ 10.1Э

шт.

1

5 г

Устройство регулирующее пневматическое пропорционально-интегральное с линейной статической характеристикой. Ход клапана обратный ТУ 25-02-040782078

ПРЗ, 31

шт.

1

5 д

Клапан регулирующий с мембранным исполнительным механизмом для газообразных сред из стали Х18Н9ТЛ. Пропускная способность линейная Р 6,4 МПа Ду 50 мм. ГОСТ 12893-67.

25с5Онж “НЗ”

шт.

1

Ссылка по тексту на данные таблицы должна оформляться следующим образом: "Приведенные в таблице 1 данные указывают на…". 



5. Оформление формул

5.1 Все формулы, если их в текстовом документе более одной, нумеруются арабскими цифрами в пределах текстового документа или раздела. Номер указывается с правой стороны листа на уровне формулы в скобках.

5.2 Значение   символов,  входящих в формулу, должны быть  приведены непосредственно под формулой. Расшифровку величин дают в той последовательности, в какой они приведены в формуле. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки.

5.3 Первая строка расшифровки должна начинаться со слов "где" без двоеточия после него.

Пример оформления формул

Rдоб=Rш (Iном /Iр-1  )-Rр          (1),  

где Rш- сопротивление шунта, Ом

I ном- верхний предел измерений амперметра (номинальный ток), А

Iр- ток в рамке, соответствующий ее полному отклонению, А
Rр- сопротивление рамки совместно с токопроводами, Ом

5.4 Формулы могут быть выполнены машинописным и чертежным шрифтом высотой не менее 2,5мм. Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле не допускается.

5.5 Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например "в  формуле (1)’’.



6. Оформление иллюстраций

6.1 В текстовом документе иллюстрации могут быть представлены схемами, диаграммами, фотоснимками и т.п.

Все иллюстрации выполняются чернилами или пастой, которой оформляется текстовый документ (также и таблицы), допускается цветное оформление.

6.2 Иллюстрации должны быть расположены по тексту.

6.3 Иллюстрации нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией (ГОСТ 2.1057-95). Например: "Рисунок I".

6.4 Иллюстрации должны иметь наименование, кроме того, они могут содержать и поясняющие данные (подрисуночный текст).

Наименование иллюстрации и поясняющие данные помещаются под ними. 



Пример оформления иллюстраций



Директор

			Зам. директора	Гл. инженер	Гл. механик	Гл. экономист



Рис.2. Структура управления предприятием



Ссылки на иллюстрации в тексте делаются	следующим образом: 

"На рисунке 2 представлена...".    

	

	7. Приложения

7.1 Приложения могут быть информационными и обязательными. Информационные - рекомендуемого или справочного характера.

7.2 Приложение оформляют как продолжение текстового документа на последующих листах формата А4 с основной надписью.

7.3 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Е, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.

7.4 Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения, а под ним в скобках для обязательного приложения пишут слово «Обязательное», а для информационного - «Рекомендуемое» или «Справочное».

7.5 Заголовок приложения размещают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

7.6 Приложения имеют общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.

7.7 В тексте на все приложения должны быть даны ссылки, например,"... дано в приложении А".

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. В содержании (оглавлении) текстового документа перечисляют все приложения с указанием их заголовков и обозначений.



Пример оформления листа приложения





8. Оформление содержания (оглавления)

В содержании перечисляют заголовки всех разделов, подразделов, а также введение, выводы, заключение, список литературы, перечень приложений с указанием начальных страниц.

Заголовки приводятся в той форме, в какой они даны в тексте. Все заголовки в содержании начинают с прописной буквы, точку в конце не ставят.

	
Пример оформления содержания

	

	СОДЕРЖАНИЕ

	

	Введение

	2

	I. Технологическая часть 

	

	1.1 Описание технологического процесса 

	4

	1.2 Работа выбранных систем автоматического контроля и регулирования 

	6

1.3 Технологическая часть измерительного прибора

	8

1.3.1 Назначение и технические данные прибора

	8

1.3.2 Устройство и работа прибора

	9

	1.3.3 Подготовка к работе

	10

	1.3.4 Установка и монтаж

	12

	1.3.5 Методы и средства поверки, регулировки и настройки прибора

	14

	1.3.6 Возможные неисправности и способы их устранения

	16

	1.3.7 Техническое обслуживание и ремонт

	18

1.4 Техника безопасности и охрана труда

	22

	II Организационно-экономическая часть

	26

	Список используемой литературы

	30

	Приложения

	31

	Приложение А. Схема поверки

	

	Приложение Б. Табель учета использования рабочего времени  

	

	

9. Оформление ссылок

9.1  При цитировании работ различных авторов, использование статистического и другого материала, оформляется ссылка на этот источник по ГОСТ 7.1-84. Цитаты необходимо брать в кавычки.

9.2 За текстовые ссылки оформляются в квадратных скобках, где проставляется номер, под которым значится этот источник в списке литературы, и в необходимых случаях указывается страница. Допускается оформление сноски в круглых скобках (ГОСТ 7.32-91) .

Пример: [8], [6,с.75], (3)

9.3 В подстрочных ссылках сноски оформляются внизу страницы, на которой расположен цитируемый материал. В конце цитаты ставится цифра, звездочка, которая обозначает порядковый номер цитаты на данной странице. Внизу страницы под чертой, отделяющей сноску (ссылку) от текста, номер повторяется, указывается автор, название книги, номер страницы.

Например: Кондаков Н.П. Бухгалтерский учет. - М.: ИНФРА-М, 1998.

9.4 Внутритекстовые ссылки оформляются в круглых скобках, где указываются фамилия и инициалы автора, название книги, выходные данные.

Например: В конце 30-х - начале 40-х годов В.И.Вернадский сам писал по поводу этой работы: «Многое теперь пришлось бы в ней изменить, но основа мне предоставляется правильной». (Вернадский В.И. Размышления натуралиста. - М.; 1977-, с.39).



10.Список литературы

10.1 Описание литературы включает все использованные источники в алфавите фамилий авторов, либо в том порядке, как литература использовалась в текстовом документе.

10.2 Форма оформления списка литературы: Фамилия, инициалы автора. Название книги - Место издания: наименование издательства, год издания.

10.3 Список литературы помещают в конце текстового документа после заключения.

10.4 Если источник имеет одного автора, то сначала пишется его фамилия, затем инициалы.

Если авторов два и более, то указывается фамилия и инициалы первого автора, название источника, затем ставится одна косая линия [/]и указываются инициалы и фамилии авторов, в той последовательности, как и в источнике.

В случае выхода источника под общей редакцией после наименования источника ставится одна косая линия [/] и с прописной буквы пишется :/Под общей редакцией.

Описание источников, взятых из газет и журналов выполняется следующим образом:

	дается фамилия и инициалы автора, название статьи, затем ставятся две косые линии [//], приводится название журнала или газеты, далее идут точка, тире, год, точка, тире, номер журнала (если газета - дата выпуска), точка. При необходимости указываются страницы.

Принятые сокращения места издания:

Москва - М;

Ленинград - Л;

Санкт-Петербург - СПб;

Петербург - Пб;

Нижний Новгород - Н.Новгород;

Ростов-на-Дону - Ростов н/Д;



Пример оформления списка литературы

1. Минаев П.А.Монтаж систем контроля и автоматики: Учебник для техникумов 2-е изд., переработанное и дополненное- М.: Стройиздат, 2000.-543 с.: ил.

2. Правила измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами. РД-50-213-80. М., Издательство стандартов, 1982.

3. Шувалов В.В., Огаджанов Г.А., Голубятников В.А. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности- М.: Химия, 1999.- 480 с.

11. Задание на экзаменационную работу

Задание на экзаменационную работу выдается руководителем работы каждому учащемуся и заполняется на бланке рукописным или машинописным способом.

Задание помещается вторым листом в пояснительную записку сразу после титульного листа и не включается в общую нумерацию страниц.

Бланк титульного листа представлен в “приложении Г”, бланк задания представлен в “приложении В”

12. Обозначение текстовых документов

Обозначение текстовых документов проставляют в соответствующей графе основной надписи.

Согласно ГОСТ 2.201-80 ЕСКД рекомендуется следующая структура обозначения пояснительной записки

Виды выполняемых работ:

ПЭР – письменная экзаменационная работа;

ДР - дипломная работа;

КР - курсовая работа;

УП - учебная производственная практика;

ТП - технологическая производственная практика;

ПП - преддипломная производственная практика;

ПЗ - пояснительная записка к курсовой и экзаменационной работе;

О - отчет о производственной практике.


Примеры выполнения основной надписи пояснительной записки













ГОУ ТГПГК  ПЭР.2.18.505.001.ПЗ

Лист













3

Изм.

Лист

№ докум

Подпись

Дата















ГОУ ТГПГК  ПЭР.2.18.505.001. С











Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата



Разработал











Тема экзаменационной  работы

Лит.

Лист

Листов

Консульт:









У





1

35

		Консульт:









ТГПГК гр.505













Рецензент














ПРИЛОЖЕНИЕ А

	(рекомендуемое)

Функции руководителя письменной экзаменационной работы

и консультантов



В обязанности руководителя экзаменационной работы входит:

1. Составление совместно с учащимся задания на экзаменационную работу

2. Согласование задания на экзаменационную работу с ЦМК ТГПГК и руководителем практики на производстве.

3. Проведение консультации согласно составленному расписанию.

4. Систематический контроль за выполнением учащимся хода экзаменационной работы.

5. Проверка качества и глубины описания отдельных разделов работы.

6. Проверка законченной работы и составление отзыва в ГАК о качестве разработки всех ее разделов, о соответствии работы заданию и о работе учащихся.

7. Представление указанного отзыва на экзаменационную работу в ЦМК за день до начала работы ГАК.

8. Присутствие на защите работы.

Консультации со стороны руководителя и консультантов должны проводиться под знаком высокой степени самостоятельности и инициативы учащихся в решении всех вопросов задания на экзаменационную работу.

В ходе консультации руководитель и консультант выясняют какие соображения имеются у учащихся по решению того или иного вопроса, вынесенного на консультацию. Если соображение учащегося ошибочны руководитель и консультант обязаны указать на это учащемуся и подсказать ему направление, в котором следует идти при решении вопроса. При этом руководитель (консультант) не должен давать учащемуся готовых решений.

В случае, когда нет никаких четких соображений по решению какого-либо вопроса, руководитель или консультант должен указать литературу, в которой следует искать решение.

Руководитель и консультант не обязаны во время консультации тратить время на выискивание ошибок в математических расчетах, если они ему или учащемуся кажутся сомнительными. Руководитель и консультанты проверяют лишь ход рассуждений учащегося и правильность выбранных им формул.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)



Примерная тематика экзаменационных работ 

по специальности 220303 “Средства механизации и автоматизации”

по профессии 

2.18  “Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике”



1. Система защиты магистрального насосного агрегата по температуре подшипников и корпуса насоса.

2. Сигнализатор контроля загазованности СКАЭС-ТН

3.Система защиты насосного подпорного агрегата.

4.Приборы системы откачки утечек НПС.

5. Поточный плотномер.

6.Приборы системы защиты РВС 20000от перелива.

7.Приборы САР давления.

8.Приборы системы маслоснабжения МНС.

9.  Приборы системы приточно-вытяжной вентиляции насосного зала.

10.Приборы системы защиты НПС по предельным давлениям.

11.Взрывозащищенный электроконтактный манометр ВЭ-16рб.

12.Емкостной глубиномер.

13. Приборы системы контроля  вибрации.

14.Электронный самописец.

15. Центр пожаротушения.

16. Приборы системы защиты МНА по утечкам с торцевых уплотнений.

17.Приборы системы автоматических защит котельной.

18.Калибратор давления.

19.Калибратор электрических сигналов.

20.Калибровка каналов измерений.

21.Поточный расходомер.

22.Сигнализатор уровня.

23.Датчик давления «Метран»


ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Задание по подготовке квалификационной работы

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

Томский Государственный промышленно-гуманитарный колледж





Специальность 220303 Средства механизации и автоматизации 

Профессия  2.18 Слесарь КИПиА

Группа _____________



Утверждаю:

Зам директора по УР

___________ Г.М.Крюкова

“____”______________200  г.



Задание по подготовке экзаменационной работы



Выдано учащемуся _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

 Тема: _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(утверждена приказом по ТГПГК от “ ___  ” _____  200_ г. №  ___   )

 Срок представления работы к защите “_____” ________ 200___ г.

Содержание пояснительной записки :

 Введение____________________________________________________________________

I.Технологическая часть 

 1.1. Описание технологического процесса

1.2. Работа выбранных систем автоматического контроля и регулирования

1.3. Технологическая часть измерительного прибора

1.3.1. Назначение и технические данные прибора  

1.3.2. Устройство и работа прибора

1.3.3. Подготовка к работе

1.3.4. Установка и монтаж

	1.3.5. Методы и средства поверки, регулировки и настройки прибора

	1.3.6. Возможные неисправности и методы их устранения

	1.3.7. Техническое обслуживание

	1.4. Техника безопасности и охрана труда

	Список используемой литературы

II.Организационно-экономическая часть 

2.1 Организация рабочего места  слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике

2.2 Виды применяемого инструмента, приспособлений, материалов

2.3 Подсчет объемов работ и расхода материалов

III.Графическая часть________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Руководитель работы  _______________		________________________                       

подпись, дата		      инициалы, фамилия

Консультанты  по разделам:



______________   ______________		_____________________________

	подпись, дата	инициалы, фамилия



______________   ______________		_____________________________

	подпись, дата	инициалы, фамилия



______________   ______________		_____________________________

	подпись, дата	инициалы, фамилия



______________   ______________		_____________________________

	подпись, дата	инициалы, фамилия



______________   ______________		_____________________________

	подпись, дата	инициалы, фамилия





Задание принял

к исполнению              _________________		______________________ 

	подпись, дата	инициалы, фамилия




ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)



Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

Томский Государственный промышленно-гуманитарный колледж



Специальность 220303 Средства механизации и автоматизации 

Профессия  2.18 Слесарь КИПиА

Группа ________



Утверждаю:

Зам директора по УР

___________ Г.М. Крюкова

“____”______________200  г.



____________________________________________________________________

(название темы прописными буквами)





ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

___________________________________________________________________

(название темы прописными буквами)







Выпускник_____________________________________группа№________________________



Работа выполнена_______________________________________________________________

                                                        (Подпись выпускника)









Руководитель работы (должность) _______________________________”____”______ 2005г.

(подпись И.О.Фамилия)

Председатель 

Цикловой методической  комиссии_______________________________”____” _______2005г.

(подпись И.О.Фамилия)



Консультант по:

графической части_____________________________________________”____” _______2005г.

(подпись И.О.Фамилия)



практической части___________________________________________ ”_____” _______2005г.

(подпись И.О.Фамилия)





200__ г.





СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ



1. Берков В.И. Технические измерения. – М., 1982.

2. Дианов В.Г. Автоматическое регулирование и регуляторы в химической промышленности. М., Химия, 1978.

3. Емельянов А.И. Капник О.В. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. М., Энергоатомиздат, 1983.

4. Емельянов А.И.и др. Практические расчеты в автоматике. М., Машиностроение, 1967.

5. Жарковский Б.И. Приборы автоматического контроля  и регулирования (устройство и ремонт) . – М . 1978.

6. Исакович Р.Я., Попадько В.Е. Контроль и автоматизация добычи нефти и газа:Учебник для техникумов. 2-е изд. перераб. И доп. – М., 1985.

7. Котов К.И., Шершевер М.А. Монтаж, эксплуатация и ремонт автоматических устройств: Учебник для техникумов. 2-е изд. перераб. и доп.- М: Металлургия, 1999. 496с.

8. Крамарухин Ю.С. Приборы для измерения температуры.- М.: Машиностроение, 1990.- 208с.: ил.

9. Минаев П.А. Монтаж систем контроля и автоматики: Учебник для техникумов.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1990.- 543с. : ил.

10. Монтаж средств измерений и автоматизации: Справочник / К.А.Алексеев, В.С.Антипин, А.Л.Ганашек и др; Под ред. А.С.Клюева.- 3-3 изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1988.-488с.:ил.

11. Проектирование систем автоматизации технологических процессов.: Справочное пособие / А.С.Клюев, Б.В.Глазов, А.Х.Дубровский, А.А.Клюев; Под ред. А.С.Клюева.- 2- изд., перераб. и доп.- М.: Энергоатомиздат, 1990.-464с. : ил.

12. Смирнов А.А. Справочное пособие по ремонту приборов и регуляторов.- М.: Энергоатомиздат, 1989.- 832 с.: ил.

13. Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и технические средства измерений.: Учеб. для вузов.- М.: Высшая шк., 2001.- 205 с.: ил.

14. Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля / А.С. Клюев, Б.В.Глазов, М.Б.Миндин, А.С.Клюев; Под ред. А.С.Клюева. – 3- изд., перераб. И доп. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 432 с.: ил. 15. Шувалов В.В., Огаджанов Г.А., Голубятников В.А. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности- М.: Химия, 1991.-480с.

15. Проектирование и эксплуатация насосных компрессорных станций: Учебник для ВУЗов /А.М.Шаммазов, Александров и др./ - М.: ООО “Недра-Бизнесцентр”, 2003. – 404с.

16 Прахова М.Ю. Автоматизация производственных процессов в трубопроводном транспорте: Учебное пособие. – Уфа: Издательство УГНТУ, 1996. – 152с.

17. Автоматизация и средства контроля производственных процессов в нефтяной и химической промышленности: Справочник т.ч. – М.: Недра, 1973.

18.Чельцов А.В. Измерительные устройства для контроля качества нефтепродуктов. – Л.: Химия, 1981.






Перечень необходимых регламентов

и распорядительных документов 

по профессии «Слесарь КИПиА»

Промышленная безопасность опасных производственных объектов. Закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" №116-ФЗ

Положение об организации технического надзора за соблюдением проектных решений и качеством строительства, капитального ремонта и реконструкции на объектах магистральных трубопроводов (РД-08-296-99 Госгортехнадзора России). 

Магистральные трубопроводы (СН и П 2.05.06-85*).

Порядок аттестации работников ОАО "Центрсибнефтепровод". Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России, утв. Постановлением Госгортехнадзором России от 30.04.2002г., №21.

Правила проведения экспертизы промышленной безопасности, утв. Постановлением Госгортехнадзором России от 6.11.98г. №64

Порядок технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах. Постановление Госгортехнадзора России от 08.06.99г. №40.

Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Пост. Правительства РФ от 10.03.99г. №263. Методические рекомендации по организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (РД 04-355-00)

Декларирование промышленной безопасности опасных производственных объектов. Постановления Правительства РФ от 02.02.98г. №142; от 11.05.99г. №526; от 01.07.95г. №675; Постановление ГГТН РФ от 07.09.99г. №65.

Федеральный закон "Об основах охраны труда в РФ" от 17.07.99г. №181-ФЗ

Положение о Федеральной инспекции труда; Постановление Правительства РФ от 28.01.2000г. №78.

Расследование и учет несчастных случаев на производстве.

Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 №73.

Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утв. Постановлением Правительства РФ от 11.03.99г.

ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ Опасные и вредные производственные факторы

ГОСТ 12.1.004-92 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования.

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03.

Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности НПБ 105-03

Электрооборудование взрывозащищенное. Часть10. Классификация взрывоопасных зон ГОСТ Р 51330.9-99

Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах. ГОСТ Р 51330 13-99.

Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний. НПБ 248-97.

Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации оборудования.

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок РД 153-34.0-03. 150-00. (ПОТ РМ-016-2001)

ГОСТ 12.2.020-76 ССБТ Средства защиты от статического электричества. Общие технические.

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ.

Регламент организации огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах предприятий системы ОАО АК "Транснефть" и оформление нарядов-допусков на их подготовку и проведение ОР-15.00-45.21.30-КТН-004-1-03.

РД 09-364-00 Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах.

Нефть. Общие технические условия. ГОСТ Р 51858-2002.

Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов. РД 153-39.4-056-00.

Правила пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов ОАО "АК Транснефть".

Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. РД 08-200-98.

Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. ПБ 03-108-96.

Правила безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов. 1989г.

Руководство по организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования и сооружений нефтеперекачивающих станций. РД 153-39ТН-008-96.

Правила технической эксплуатации резервуаров магистральных нефтепроводов и нефтебаз.

Регламент по классификации и учету отказов оборудования автоматики и телемеханики от 29.09.2003

Регламент проведения противоаварийных тренировок эксплуатационно-ремонтного персонала служб АСУ ТП от 29.09.2003

Автоматизация и телемеханизация магистральных нефтепроводов. Основные положения. РД 06.02-72.60.00-КТН-059-1-05

Электротехнические устройства. СНиП 3.05.06-85     1.07.1986

Системы автоматизации. СНиП 3.05.07-85      18.10.1985

Типовой табель технической оснащенности участка КИПиА нефтеперерабатывающей станции 29.09.2003

 Руководство по технологии технического обслуживания систем автоматики и телемеханики магистральных нефтепроводов РД 153-39.4-154-2004Р






ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Томский Государственный промышленно-гуманитарный колледж







Утверждено

Методическим советом

Протокол № ______ от _________

Председатель МС ТГПГК

 __________________ Н.А.Волосожар























Методические указания



для выполнения письменной экзаменационной работы

для учащихся по  профессии
2.18 “Слесарь КИПиА”































Томск 2006





ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(рекомендуемое)

Основная надпись для текстовых документов





185







7



10



23



15



10

















































































15





15

18



























5*8=40

5

Изм

Лист

№ докум

Подп.

Дата













5



Разработал.











Литера

Лист



5Листов



Консульт











У





1

35



Консульт











15

50

















Рецензент



























15





5

3 *5 = 15























Лист



























Изм

Лист

№ докум

Подп.

Дата













		





1