Кондиционирование воздуха, вентиляция и отопление

6







                             МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ







 														 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

	                                                                          ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

                                                                                      УНИВЕРСИТЕТ

                                                                                      ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА

     















              Кафедра кондиционирования воздуха,                                        вентиляции и охраны труда









ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к курсовому проекту на тему



                     



          «Кондиционирование воздуха, вентиляция и            отопление»

















					Разработала   /Стукалова Е.  /



					Группа                   /6-ТВ-4/

	

					Руководитель  /                      ./

 		







     

                                                Санкт – Петербург

                                                           1999





 Исходные данные для расчета



Цех расположен в бесфонарном здании закрытого типа с техническим чердаком и сеткой колонн 18х12. Освещен люминесцентными светильниками, встроенными в перекрытие.



Наименование

города

                          

Длина ,L м      

Размеры цеха

Ширина,B м

                 

Высота,H м

Удельные тепловые потери,q

Ленинград

     18х8

     12х6

     4.8

    0.1



Площадь цеха   Fц=18х8х12х6=10368 м2

Объем цеха       Vц=10368х4.8=49766м3

Количество установленного оборудования nн=Fц/F1м

F1м=18 м2

nн=10386/18=576

Количество обслуживающего персонала nл=nн/Н

H=4 ед.обор.

m=576/4=144



Расчетные параметры наружного воздуха  



		

		город





Расчетное значение параметров                                                       

Средняя

Температура

отопительного         

периода

tср      

Продолжительность

Отопительного периода

mот,сут.



		

теплый режим

  холодный режим





		

температура tн            

Теплосодержание iн

Температура

tн

Теплосодержание iн





		Ленинград



		

		24.8





51.5    



-26



-25.3  



-2,2                             



219



Расчетные параметры внутреннего воздуха цеха

Наимено

Вание цеха



Параметры 

		воздуха

		                    Рабочие режимы

		Нерабочий

		Режим темп. возд.для расч.деж.отопления





		Теплый

		Холодный

		





		Тепмератур tвТ

		Относ.влажнос.

		ТепмератураtВХ

		Относ.влажнос.

		

Трикотажный

Рекоменд.

Принятые

В расчете



22-24



65



22-23



65

 

10



		

		

                 



Тепловой баланс основного цеха

Теплопотери через наружные строительные ограждения здания,Вт

Определяются только для холодного расчетного периода

	                 Qмн=q0 Vц.н  (tвх-tнх)    ,где 	

 q0-удельная тепловая характеристика здания,Вт /(m3 x 0C )

Vцн-наружный обьем цеха в м3

tвх ,tнх внутренняя и наружная расчетные температуры воздуха для холодного расчетного периода

         Qмн=0.1x49766x(26-(-22))=238876,8 



Теплопоступления от технологического оборудования, имеющего электродвигатели, Вт

             Qмаш= 1000 N1элn nспрnв, где

 N уст -установленная мощность электродвигателей единицы оборудования, кВт

n -кол-во оборудования данной марки

 nспр- коэффициент спроса электроэнергии равный 0.8

 nв -коэфф. Учитывающий фактическое поступление тепла в помещении=1

Qмаш =1000х2.2х576х0.8x1=1013760 



Теплопоступления от искусственного освещения, Вт

            Qосв= 1000 Nосв Fп b , где

Nосв -удельная электрическая мощность на освещении равная 0.05 кВт/м2

Fп-площадь пола цеха, м3

b -коэфф. Учитывающий фактическое поступление тепла от светильников в помещении равный 0.4

Qосв=1000x0.05x10368x0.4=207360



  Тепловыделения от людей, Вт

         Qл= q1п m , где

q1п -полное тепловыделение одним человеком принимается равным 222 Вт

m -число людей одновременно работающих в цехе в одной смене

Qл=222x144=31968



  Теплопоступления через потолок с техническим потолком 

       Qтч= Ктч (tч-tвт) Fпот в  , где

Кч - коэффициент теплопередачи перекрытия технического чердака принимается равным 2.5 Вт/(м2 x C)

tч, -температура воздуха на техническом чердаке принимается равной на 5 градусов выше расчетной температуры наружного воздуха в теплый период 

tвт- расчетная температура воздуха в цехе в теплый период

в-коэфф.учитывающий свободную площадь потолка за вычетом площади, занятой светильниками, воздухораздающими устройствами принимается равным 0.6

Qтч=2.5x(24.8+5-23)x10368x0.6=105753,6



Сводная таблица теплового баланса цеха



		№

		п.

		П.

наименование величин,

входящих в тепловой 

               баланс

Условное

обозначение

Размерность

Расчетный режим

		







Холодный 

Теплый

		1

Теплопотери через

наружные ограждения

Qмн

		Вт



         -----                           



   238876,8

		2

Теплопоступления от оборудования 

Qмаш

Вт



    1013760



   1013760

		3

Теплопоступления от иск. освещения

Qосв

Вт



      207360



    207360

		4

Теплопоступления от людей

Qл

Вт



       31968



     31968  

		5

Тепло-я  черезперек-тия

с техн.чердака

Qтч

Вт



     105753,6                      



        -------

		

Итого: Теплоизбытки в цехе

летом Qлизб

зимой Qзизб

Вт

Вт

1358841,6

1014211,2



Построение процессов изменения тепловлажностного состояния воздуха на i-d диаграмме для основного цеха.



Построение процессов на i-d диаграмме производиться для теплого и холодного периодов года.

Согласно нормам в вязальных цехах должны поддерживаться определенные климатические условия: температура воздуха для теплого периода в пределах  22-24 о, для холодного –22-23о, а относительная влажность воздуха при любом значении температуры в указанных выше пределах должна быть постоянной и равна 65%.



Cводная таблица изменения тепловлажностного состояния воздуха.



Летний расчетный режим



Состояние воздуха

Точка на

диаграмме

 Параметры воздуха





Со

%

КДж/кг

Г/кг

Наружный 

     НТ

24,8

55,2

		51,5

		42

Внутренний 

      ВТ

23

65

52

45

После оросительной камеры 

     КТ

17

95

46

45

Приточный (П)

       П

18

90

47,5

45





Зимний расчетный период



Состояние воздуха

Точка на

диаграмме

 Параметры воздуха





Со

%

КДж/кг

Г/кг

Наружный 

     Н

-26

90

-25,3

0,3

Внутренний 

    В

22

65

51,2

45

После оросительной камеры 

    К

18

90

47,5

45

Приточный 

     П

19

85

48

45

Смесь наружного и рециркулярного

    С 

21,5

66

47

39



1.Часовая производительность систем кондиционирования воздуха.



1.1Количество приточного воздуха, кг/час

Летний период    Gпл= 3.6 Qизбл/ (iв - iп) 

 Gпл=3.6x1358841,6/(52-47,5)=1087073,28



Зимний период    Gпз= 3.6Qизбз/ (iв – iп) 

Gпз=3.6х1014211,2/(51,2-48)=1140987,6

,где Qизбл и  Qизбз- суммарная величина теплоизбытков в цехе в теплый и холодный расчетный период;

iв ,iп- энтальпия внутреннего и приточного воздуха, кДж/кг

		

		

		

		

		1.2.Обьемное количество приточного воздуха, м3/ч

Летний период  Lпл= Gпл/p

Lпл=1087073,28/1,2=905894,4



Зимний период Lпз= Gпз/p

Lпз=1140987,6/1,2=950823

Где p-объемный вес воздуха, КГ/М3  =1.2



1.3 Количество притяжного воздуха,кг/ч

		Летний период  Gвытл=0,9х Gпл ;  Lвытл=0.9х Lпл

		Gвытл=0,9х1087073,28=978366 ; Lвытл=0.9х905894,4=815305

		

		Зимний период Gвытз=0,9х Gпз ;  Lвытз=0.9х Lпз

		Gвытз=0,9х1140987,6=1026888,8 ; Lвытз=0.9х950823=855740,7

		

2.КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА ,1/ч



Летний период   nл= Lпл/ Vц

nл=905894,4/49766=18,2



Зимний период   nз= Lпз/ Vц

nз=950823/49766=19,1

 

3.КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ, РАСПЫЛЯЕМОЕ В ОРОСИТЕЛЬНЫХ КАМЕРАХ КОНДИЦИОНЕРОВ.



3.1.Часовой расход воды на увлажнение воздуха      

Летний период Wкл=м*Gпл,кг/ч

Wкл=0,7х1087073,28=760951,3



Зимний период Wкз=м*Gпз,кг/ч

Wкз=0,7х1140987,6=798691,32

Где м-коэффициент орошения=0.7



3.2.Годовой расход воды на увлажнение воздуха.



Принимаются следующие обозначения:

 mгод-общее число суток в году;

 nгод-общее число рабочих часов в году=4151;

 mот-число суток в отопительном периоде=220;

 nот-число часов в отопительном периоде=5280;

 число рабочих часов:

                                                в зимний период nз=2534

                                                в летний период nз=1620



Годовой расход воды на увлажнение воздуха в оросительной камере определяется по формуле:  Wкгод=(Wкл*nл+ Wкз*nз)*10-3    м3/год



Wкгод=(760951,3*1620+798691,32*2534)*10-3=3256625



4.РАСХОДЫ ХОЛОДА.



		4.1.Максимальный часовой расход холода, кВт

Qхолмax=(iн-iк)Gпл*10-3*0,278

Qхолмax=(51,5-46) 1087073,28*10-3*0,278=1662,14



		4.2.Годовой расход холода, МВт ч/год

		

		Qхолгод=(iн-iк)[0.5(iн-iк)*Д+200] Gпл*10-6*0,278

		Qхолгод=5,5*[0.5*5.5*135+200] 1087073,28*10-6*0.278=949.5

где Д-коэффициент, характеризующий длительность стояния теплосодержания наружного воздуха=135

5.РАСХОДЫ ТЕПЛА НА ОТОПЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ.

		

		5.1.Максимальный часовой расход тепла на отопление.

		Qотmax=qо*Vц*(tот-tн3)*10-3

		Qотmax=0,1*49766(5+26)*10-3=154,27

		где qо-удельная тепловая характеристика здания,Вт/(м3град);

		tот=5о;

		

		5.2.Средний часовой расход тепла на отопление.

		Qсрот=qo*Vц*(tот-tср.от3)*10-3,КВт

		Qсрот=0,1*49766*(5+2,2)*10-3=35,83

		

		5.3.Годовой расход тепла на постоянное отопление.

		Qот.пгод= Qсрот*nот*10-3,МВтч/год

		Qот.пгод=35,83*5280*10-3=189,2

		

		5.4.Годовой расход тепла на дежурное отопление.

		

		Qот.дгод= Qсрот*(nнр+кот*nз)*10-3,МВтч/год

		Qот.дгод= 35,83*(986+0,33*2534)*10-3=65,3

		где nнр- количество нерабочих суток в отопительном периоде=3520-2534=986;

		      кот-коэффициент, учитывающий число часов работы дежурного отопления в рабочие сутки отопительного периода=0,33

		

		6.МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА.

		 

		6.1.Мощость электродвигателей приточных и вытяжных вентиляторов. 

		Приточные вентиляторы  Nвп=(Lпл*Нвп)/1000*3600*в*пер,КВт

		Nвп=(905894,4*1000)/ (1000*3600*0,7*0,92)=390,74

		

		Вытяжные вентиляторы Nв.выт=(Lвытл*Нв.выт)/1000*3600* hв* hпер,КВТ

		Nв.выт=(815305*500)/ (1000*3600*0,7*0,92)=175,8

		

		6.2.Мощность электродвигателей насосов кондиционера.

		Летний период Nнасл=(Wкл*Рнас)/1000*3600*hнас, КВт

		Nнасл=(760951,3*230)/1000*3600*0,5=97,23

		

		Зимний период Nнасз=(Wкз*Рнас)/1000*3600*hнас,

		Nнасз=(798691,32*230)/1000*3600*0,5=102

		

		6.3.Мощность электродвигателей компрессоров холодильной станции.

		                        _ 

		Nхол=Qхолmax*Nхол,КВт

		Nхол=1662,14*0,25=415,5

		

		Суммарная мощность электродвигателей системы кондиционирования воздуха

		Летний период Nл=Nвп+Nвв+Nнасл+Nхол

		Nл=390,74+175,8+97,23+415,5=1079,27

		

Зимний период Nх=Nвп+Nвв+Nнасз

Nх=390,74+175,8+102=668,54









7.ГОДОВЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА.



7.1.Годовой расход электроэнергии на приточные и вытяжные вентиляторы

Приточные вентиляторы Nвпгод=Nвп*nгод*10-3,МВтч/год

Nвпгод=390,74*4154*10-3=1623,13



Вытяжные вентиляторы Nввгод=Nвв*nгод*10-3, МВтч/год

Nввгод=175,8*4154*10-3=730,3



7.2.Годовой расход электроэнергии на насосы кондиционеров.

 Nнас год=(Nнасл*nл+Nнасз*nз)10-3,МВтч/год

Nнас год=(97,23*1620+102*2534)10-3=416



7.3.Годовой расход электроэнергии на электродвигатели компрессоров холодильной станции.

                              _

Nхолгод=Qхолгод*Nхол,Мвтч/год

Nхолгод=949.5*0,25=237,4



Суммарный расход электроэнергии в год

        Nгод= Nвпгод++ Nввгод+ Nнас год+ Nхолгод,Мвтч/год

 Nгод=1623,13+730,3+416+237,4=3006,8



8.ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ ОСНОВНОГО ЦЕХА.



8.1.Капитальные затраты на сооружение систем кондиционирования воздуха и отопления.



8.1.1.Капитальные затраты на воздушную часть систем кондиционирования воздуха.

Ккв=ккв*Lпл*10-3,руб

Ккв=400*905894,4*10-3=362357,76



8.1.2.Капитальные затраты на систему холодоснабжения.

Кхол=кхол*Qхолmax,руб

Кхол=75*1662,14=124680,75



8.1.3.Капитальные затраты на отопление.

 Кот=кот*Qотmax,руб

Кот=13*154=2002

Суммарные капитальные затраты

К= Ккв+ Кхол+ Кот,руб

К=362357,76+124680,75+2002=489040,51



8.2.Годовые эксплуатационные расходы на системы кондиционирования воздуха и отопления.



8.2.1.Эксплуатационные расходы на воздушную часть систем кондиционирования воздуха.

Экв=экв*Lпл*10-3,руб/год

Экв=150*905894,4*10-3=135884,16







8.2.2.Эксплуатационные расходы на систему холодоснабжения.

Эхол=э хол* Qхолгод ,руб/год

Эхол=20*949.5=18990



8.2.3.Эксплуатационные расходы на отопление.

Эот=эот*Qотгод,руб/год

Эот=6,8*189,2=1286,6



Суммарные годовые эксплуатационные расходы на системы КВ и отопления составляют

Э=1,25(Экв+ Эхол + Эот),руб/год

Э=1,25(135884,16+18990+1286,6)=156160,72







Сводная таблица технико-экономических показателей систем кондиционирования воздуха вентиляции и отопления



№ п/п     

    

Название величин

               

                           

Обозначения

     

Един.измерения    

Наименование

Трикотажный цех

Всего

По

предприятию













1

Внутренний объем цеха

Vц

м3

49766



2

Общая мощность электродвигателей технического оборудования



Nмаш



КВт





3

Производительность приточных сис-м

в летний и зимний периоды

1.Кондиционирования воздуха



Lп.квл

Lп.квз



м3/ч

м3/ч



905894.4

950823



4

Производительность вытяжных систем в летний и зимний периоды

1. Кондиционирования воздуха



Lвытл

Lвытз



м3/ч

м3/ч



815305

855740.7



5

Кратность воздухообмена в цехе

 nл

 nз

1/ч

18.2

19.1





ЧАСОВЫЕ И ГОДОВЫЕ РАСХОДЫ









6

Часовая произ-ость насосов кондиционеров

1.Летний период



Wкл



Кг/ч



760951.3





2.Зимний период

Wкз

Кг/ч

798691.32



7

Годовой расход воды в оросительных камерах кондиционеров

Wкгод

м3/год

3256625



8

Максимальный часовой расход холода на охлаждение воздуха

Qхолmax

КВт

1662.14



9

Годовой расход холода на охл-ие воздуха

Qхолгод

МВтч/год

949.5



10

Максимальный часовой расход тепла

На отопление: постоянное

                                     Дежурное



Qот.дmax

Qот.дmax



КВт

КВт



154.27

35.83



		11

Годовой расход тепла

На отопление: постоянное

                                    дежурное

Qот.пгод

Qот.дгод

МВтч/год

МВтч/год

281.12

65.3



12

Общая мощность электродв-лей систем КВ и В

1.Приточных вентиляторов конд-ов





Nв.пр





КВт





390.74





2.Вытяжных вентиляторов конд-ов

Nв.выт

		КВт

175.8





3.Насосов конд-ов для летнего и зимнего периодов

Nнасл

Nнасз

КВт

КВт

97.23

102





4.Компрессоров холод.станции

Nхол

КВт

415.5





ИТОГО: летний период…..

		 Nл

КВт

1079.27





                Зимний период….

		Nз

КВт

668.54



14

Годовой расход электроэнергии на оборудование:

1.Приточные вент-ры конд-ров





Nв.пргод





МВтч/год





1623.13





2.Вытяжные вент-ры кондиц-ров

Nввгод

МВтч/год

730.3





3.Насосы кондиционеров

Nнасгод

МВтч/год

416





4.Компрессора холодил.станции

Nхолгод

МВтч/год

237.4





ИТОГО:

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

		Nгод

МВтч/год

3006.8



15

Капитальные затраты на сооружение систем:

1.Кондиц-рования воздуха





		Ккв





руб





362357.76





2.Холодоснабжения

Кх

руб

124680.75





3.Отопления.

Ко

руб

2002





		ИТОГО:

К

руб

489040.51



16

Годовые эксплуатационные расходы на системы:

1.Кондиц-рования воздуха



		Экв



Руб/год



135884.16





2.Холодоснабжения

Эх

Руб/год

18990





3.Отопления.

Эо

Руб/год

1286.6





ИТОГО:

Э

Руб/год

156160.72



17

ПРИВЕДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ на системы КВ, В и О:

1.Абсолютные





Па



Руб/год





237667.47





2.Относительные

По

%

2376.68