Методические указания му 1 694-98 "Использование ультрафиолетового излучения при обеззараживании воды плавательных бассейнов" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 2 апреля 1998 г.)

2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий,

 предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования,

                        культуры, отдыха, спорта.



Методические указания МУ 2.1.2.694-98

"Использование ультрафиолетового излучения при обеззараживании

воды плавательных бассейнов"

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 2 апреля 1998 г.)



Дата введения: с 02.06.98.



Область применения

Нормативные ссылки

Основные положения

Гигиенические требования к ультрафиолетовым установкам, применяемым при обеззараживании воды плавательных бассейнов

Требования к выбору ультрафиолетовых установок и контроль надежности их работы в процессе эксплуатации

Технологические схемы обеззараживания воды бассейнов с применением ультрафиолетового облучения

Мероприятия по обеспечению безопасности труда при обслуживании ультрафиолетовых установок

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за применением УФ-метода обеззараживания воды бассейнов



Приложение. Доза ультрафиолетового облучения (мДж/кв.см), необходимая для инактивации различных видов микроорганизмов



Список использованной литературы



1. Область применения



Настоящие указания определяют основные санитарные требования к организации обеззараживания воды плавательных бассейнов методом ультрафиолетового [УФ] облучения с целью обеспечения эпидемической безопасности водопользования.

Документ конкретизирует ряд положений СанПиН 2.1.2.568-96 "Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов" в части проведения государственного санитарно-эпидемиологического надзора за обеззараживанием воды плавательных бассейнов с использованием УФ-облучения, обоснования эффективной дозы УФ-облучения, выполнения санитарно-технических мероприятий, обеспечивающих достаточный бактерицидный эффект, санитарную надежность технологии очистки воды и эксплуатации оборудования, а также надлежащие условия труда персонала, обслуживающего УФ-установки.

Настоящий документ предназначен для организаций, занимающихся проектированием, строительством, реконструкцией плавательных бассейнов и их эксплуатацией, осуществляющих производственный контроль, а также органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор.



2. Нормативные ссылки



2.1. Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

2.2. Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994 г. N 625.

2.3. Положение о Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994 г. N 625.

2.4. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. СанПиН 2.1.2.568 - 96.



3. Основные положения



3.1. Обеззараживание воды УФ-излучением относится к физическим (безреагентным) методам и основано на фотохимическом воздействии на микроорганизмы, находящиеся в воде, биологически активной части ультрафиолетового спектра.

Наиболее эффективным воздействием обладает УФ-излучение с длиной волны от 205 до 315 нм, называемое бактерицидным излучением. Максимум бактерицидного действия приходится на область 250-270 нм.

3.2. Для обеззараживания воды УФ-излучением применяются бактерицидные установки. Основными элементами бактерицидных установок являются:

- бактерицидная лампа - искусственный источник УФ-излучения;

- камера обеззараживания - элемент установки, в котором располагаются бактерицидные лампы и происходит воздействие бактерицидного излучения на микроорганизмы, присутствующие в воде;

- кварцевый чехол - защитная трубка в установках с применением погружных источников УФ-излучения, закрывающая прямой доступ воды к бактерицидной лампе и стабилизирующая ее температурный режим.

3.3. УФ-обеззараживание не требует длительного времени обеззараживания, так как бактерицидный эффект наступает быстро, в течение нескольких секунд.

3.4. Процесс обеззараживания ультрафиолетовым излучением не приводит к изменениям органолептических свойств и состава воды, в том числе к образованию токсичных побочных продуктов. При Уф-обеззараживании не существует проблемы передозировки, но отсутствует эффект "последействия", так как вода не приобретает бактерицидных свойств, предохраняющих ее от повторного заражения.

3.5. Для достижения требуемой эффективности обеззараживания воды Уф-излучением необходимо учитывать следующие основные факторы:

- мощность излучения бактерицидных ламп и их рациональное использование в установках;

- коэффициент пропускания бактерицидного излучения обеззараживаемой водой, определяемый отношением величины интенсивности УФизлучения, прошедшего через слой воды в 1 см, к величине интенсивности поступающего излучения;

- закономерность отмирания микроорганизмов под действием УФизлучения, устойчивость отдельных их видов по отношению к бактерицидному излучению.

3.6. Рациональное использование бактерицидных ламп предполагает такой способ их размещения в установке, при котором обеспечивается равномерное облучение воды.

3.7. На коэффициент пропускания УФ-излучения оказывают влияние цветность воды, мутность, содержание железа.

С учетом эксплуатационной и экономической целесообразности УФ-обеззараживание может быть использовано при обработке вод, характеризующихся цветностью не выше 50 град, мутностью - до 30 мг/л, содержанием железа - до 5 мг/л. Указанные параметры в несколько раз выше нормативных требований к качеству воды плавательных бассейнов, регламентированных СанПиН 2.1.2.568 - 96.

3.8. Различные виды микроорганизмов, при одинаковых условиях облучения, имеют различную степень устойчивости к ультрафиолетовому излучению.

3.9. Критерием для сопоставления чувствительности микроорганизмов к воздействию бактерицидного излучения является количество энергии, необходимое для достижения заданной степени обеззараживания, которая определяется отношением конечного числа микроорганизмов к их начальному в единице объема воды.

За меру бактерицидной энергии принята доза облучения, которая представляет собой произведение интенсивности и времени облучения и выражается в милли Джоулях на квадратный сантиметр [мДж/кв.см].



4. Гигиенические требования к ультрафиолетовым установкам, применяемым при обеззараживании воды плавательных бассейнов



4.1. Гигиенические требования к УФ-установкам включают:

- необходимость обеспечения в течение всего срока эксплуатации эффективной дозы облучения, достаточной для обеззараживания воды до требований СанПиН 2.1.2.568 - 96;

- возможность контроля эффективной дозы облучения с учетом выработки ресурса ламп, выхода их из строя, при изменениях расхода воды и при образовании на наружной поверхности кварцевых чехлов отложений органического и минерального происхождения.

4.2. Для эффективного обеззараживания воды плавательных бассейнов УФ-установки должны обеспечивать эффективную дозу облучения не менее 16 мДж/кв.см (СанПиН 2.1.2.568-96). Указанная доза достаточна для достижения требуемой степени обеззараживания воды в отношении возбудителей инфекционных заболеваний, передаваемых водным путем.

4.2.1. Доза 16 мДж/кв.см снижает содержание общих и термотолерантных колиформных бактерий на 99,9%.

4.2.2. Доза, необходимая для снижения на порядок содержания бактерий кишечной палочки (E/coli), равна 3 мДж/кв.см. При дозах УФ-излучения, равных 6; 9; 12 и 15 мДж/кв.см, количество кишечных палочек уменьшается соответственно на 99%; 99,9%; 99,99%; 99,999%.

4.2.3. При обработке воды УФ-излучением в дозе 16 мДж/кв.см колифаги не обнаруживаются (в 100 мл).

4.2.4. Доза 16 мДж/кв.см гарантирует эффективное обеззараживание воды в отношении стафилококков. Количество стафилококков уменьшается на 99%-99,9% при дозах, равных 2,6-7,8 мДж/кв.см.

4.2.5. Использование УФ-установок с эффективной дозой облучения 16 мДж/см2 обеспечивает эпидемическую безопасность воды в отношении возбудителей брюшного тифа, вирусного гепатита, дизентерии, холеры, острых, кишечных заболеваний, вызываемых псевдомонадами и протеями (приложение). Указанная доза не гарантирует эпидемической безопасности в отношении паразитологических показателей.

4.3. Установки УФ-обеззараживания должны быть оборудованы датчиком измерения интенсивности УФ-излучения в объеме камеры обеззараживания. При снижении интенсивности ниже предела, обеспечивающего дозу 16 мДж/кв.см, система автоматики должна подавать звуковой и световой сигналы.

4.4. Камеры обеззараживания УФ-установок должны быть изготовлены из материалов, указанных в "Перечне материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Госкомсанэпиднадзором РФ для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения" N 01-19/32-11-92 или имеющих гигиенический сертификат.

4.5. Установки УФ-обеззараживания должны быть оборудованы счетчиком времени наработки ламп и индикатором их исправности.

4.6. Для проведения регламентных (ремонтных, профилактических и др.) работ должна быть предусмотрена возможность отключения Уф-установок от основного потока воды, а также система слива воды из установок в канализационную систему.

4.7. Установки УФ-обеззараживания должны быть оборудованы системой механической или химической очистки кварцевых чехлов, позволяющих производить процесс очистки без разборки и демонтажа установки.

4.8. УФ-установки должны быть оборудованы краном для отбора проб воды на бактериологический анализ.

4.9. Конструкция УФ-установок должна гарантировать отсутствие выхода УФ-излучения за пределы камеры обеззараживания.

4.10. В паспорте установок УФ-обеззараживания должны быть указаны следующие параметры:

- эффективная доза УФ-облучения;

- минимальный коэффициент пропускания воды, при котором обеспечивается эффективная доза;

- максимальный и минимальный расходы воды;

- размеры камеры обеззараживания.

4.11. Соответствие эффективной дозы указанному в паспорте значению должно быть подтверждено разрешительными документами Минздрава и Госстандарта России.



5. Требования к выбору ультрафиолетовых установок и контроль надежности их работы в процессе эксплуатации



5.1. Выбор типа УФ-установок определяется:

- максимальным расходом обрабатываемой воды;

- величиной минимального коэффициента пропускания УФ-излучения водой;

- уровнем бактериального загрязнения воды.



Примечание: при отсутствии данных о степени пропускания водой ультрафиолетового излучения и уровне микробиологического загрязнения, УФ-оборудование выбирается из расчета следующих показателей: коэффициент пропускания - 0,7; коли-индекс - 1000.



5.2. Перед вводом в эксплуатацию УФ-установки обеззараживания воды, а также после длительного перерыва в ее работе необходимо провести промывку камеры обеззараживания и подводящих трубопроводов водой с содержанием свободного хлора не менее 20 мг/л. Время контакта - 3 часа. Результаты промывки оформляются актом.



Примечание: для промывки элементов УФ-установок допускается применение других (помимо хлора) дезинфицирующих средств, разрешенных Минздравом России.



5.3. Эффективность работы УФ-установок подтверждается результатами бактериологического анализа проб воды после облучения, по показателям таблицы 3 СанПиН 2.1.2.568 - 96.

5.4. Система производственного контроля за процессом эксплуатации УФ-установок должна включать:

- контроль дозы УФ-облучения;

- контроль времени наработки УФ-ламп;

- контроль исправности всех ламп;

5.5. Контроль за эффективной дозой облучения производится путем учета интенсивности бактерицидного излучения в камере обеззараживания, времени пребывания воды в ней и рассчитывается по формуле



D = E x t,                  (1)



где D - эффективная доза облучения в мДж/кв.см;

E - средняя интенсивность бактерицидного излучения в мВт/кв.см;

t - среднее время пребывания воды в камере обеззараживания в сек.



5.5.1. Интенсивность бактерицидного излучения измеряется при помощи специальных датчиков-приемников излучения, селективно измеряющих бактерицидное излучение с длиной волны 220-280 нм.

5.5.2. Среднее время пребывания воды в камере обеззараживания рассчитывается по формуле

                                 S   x   L

                           t = -------------,            (2)

                                 278  x  Q



где t - среднее время пребывания воды в камере обеззараживания в сек;

S - поперечное сечение камеры обеззараживания в см;

L - длина камеры обеззараживания в см;

Q - расход воды в куб.м/ч;

278 - коэффициент пересчета размерности единиц.



5.5.3. Расход воды, проходящей через УФ-установку, контролируется расходомерами.

5.5.4. Размеры камеры обеззараживания (длина и поперечное сечение) указываются производителем в паспорте.

5.6. Очистку кварцевых чехлов УФ-ламп следует проводить на основании показаний датчиков-приемников интенсивности бактерицидного излучения.

5.7. Контроль ресурса ламп производится по показаниям счетчика времени наработки ламп. Выход из строя ламп в УФ-установке контролируется по индикатору исправности.

5.8. Регламентные работы осуществляются в соответствии с инструкциями по эксплуатации для конкретного типа УФ-установок и в обязательном порядке должны включать в себя периодическую очистку кварцевых чехлов и своевременную замену УФ-ламп после выработки своего ресурса.

5.9. Проведение регламентных работ, регистрация неисправностей, включая замену ламп, должны фиксироваться в журнале эксплуатации УФ-установок.



6. Технологические схемы обеззараживания воды бассейнов с применением ультрафиолетового облучения



6.1. Выбор технологических схем обеззараживания воды плавательных бассейнов с применением УФ-облучения проводится с учетом отсутствия "последействия" бактерицидного излучения.

6.2. В бассейнах с рециркуляционной схемой водообмена обеззараживание воды УФ-излучением должно проводиться в комбинации с другими методами, обладающими "последействием".

6.3. При комбинированном методе обеззараживания (УФ-облучение + хлорирование) его санитарная надежность обеспечивается при концентрации остаточного хлора на уровне 0,3 мг/л. Данные условия обеззараживания предполагают обязательное соблюдение регламентируемых санитарными правилами режимов работы бассейна в части времени рециркуляции воды и количества добавляемой свежей воды (п.3.2. СанПиН 2.1.2.568 - 96).

6.4. Как самостоятельный метод обеззараживания УФ-излучение может применяться при проточной и наливной системах водообмена (при обязательном соблюдении п.3.4 СанПиН 2.1.2.568 - 96).

6.5. Схема включения УФ-установок в систему водоснабжения бассейна определяется характером водообмена.

6.5.1. В бассейнах с проточной или наливной схемой водообмена бактерицидные установки монтируются на подающем трубопроводе (Рис. 1).

6.5.2. В бассейнах с рециркуляционной системой водообмена возможны два варианта схемы подключения УФ-установок. По одному из них УФ-установка размещается до ввода хлора, по второму - после фильтра очистки воды (Рис. 2; соответственно А и Б).



7. Мероприятия по обеспечению безопасности труда при обслуживании ультрафиолетовых установок



7.1. К обслуживанию УФ-установок допускаются лица, прошедшие индивидуальный инструктаж по технике безопасности при работе с данным оборудованием.

7.2. При эксплуатации УФ-установок следует выполнять требования:

- "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" от 21.12.84 г.);

- "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (от 21.12.84 г.).

- Правил безопасности, указанных в паспорте или других документах на применяемый тип УФ-установок.

7.3. В случае попадания промывочного раствора (при химической очистке кварцевых чехлов) на кожную поверхность необходимо промыть ее теплой водой с мылом, а глаза - 2% раствором борной кислоты или 0,9% раствором бикарбоната натрия (питьевой соды).

7.4. Вышедшие из строя УФ-лампы должны храниться запакованными в специальном помещении. Утилизация ламп должна проводиться в соответствии с требованиями "Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов", утвержденных приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.88г. N 120.

7.5. При применении УФ-ламп, конструкция которых не исключает выход УФ-лучей с длиной волны менее 200 нм ("озонообразующая область ультрафиолета"), концентрация озона в воздухе помещений не должна превышать допустимую - 0,03 мг/куб.м.



8. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за применением УФ-метода обеззараживания воды бассейнов



8.1. Применение УФ-бактерицидных установок осуществляется по согласованию с учреждениями Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации в территориях.

8.2. На стадии проектирования оцениваются:

- обоснованность выбора технологической схемы обеззараживания воды плавательных бассейнов (в соответствии с требованиями раздела 5 настоящих МУ);

- соответствие дозы облучения требованиям СанПиН 2.1.2.568 - 96 (п.3.8.2) и настоящих МУ (п.3.2, п. 3.11.);

- обеспеченность контроля за надежностью процесса обеззараживания воды (в соответствии с п.п.3.3-3.10 настоящих МУ);

- защита от возможного неблагоприятного воздействия УФ-излучения на обслуживающий персонал (в соответствии с п. 3.9 и 6.5 настоящих МУ).

8.3. При осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора контролируются:

- соблюдение требований раздела 6 СанПиН 2.1.2.568 - 96;

- стабильность работы установки УФ-обеззараживания по дозе бактерицидного облучения (п.п.4.4, 4.5 настоящих МУ). Кратность - один раз в квартал;

- режим работы ламп, их исправность и своевременность замены (п.п.4.6-4.9 настоящих МУ). Кратность - один раз в квартал;

- концентрация озона в воздухе помещения, в котором установлена бактерицидная УФ-установка (п.6.5 настоящих МУ). Кратность - один раз в месяц;

- порядок хранения и утилизации вышедших из строя бактерицидных ламп (п.п.6.2, 6.4 настоящих МУ). Кратность - один раз в квартал;

- соблюдение мероприятий по обеспечению безопасности труда при обслуживании УФ-установок (п.6.1-6.5 настоящих МУ).



             +---+

             |   |

       +-----+ 3 +---->----+

       |     |   |         |

+---+  |     +---+       +-+-+   +---+            +-----------------+

|   |  |                 |   |   |   |            |                 |

| 1 +>-+                 | 5 +---+ 6 +-->--+      +-----------------+

|   |  |                 |   |   |   |     |      |                 |

+---+  |                 +-+-+   +---+     |      | - - - - - - - - |

       | +---+   +---+     |               +------+                 |

       | |   |   |   |     |                      |                 |

       +-+ 2 +---+ 4 +-->--+                      | - - - - - - - - |   8

         |   |   |   |                            | 7               +--->

         +---+   +---+                            +-----------------+



Рис. 1

Принципиальная схема подключения УФ-установки в бассейнах с наливной

и проточной схемой водообмена



Условные обозначения:



1. Вода из централизованной системы питьевого водоснабжения;

2. Водонагреватель;

3-4. Уравнительные баки соответственно холодной и горячей воды;

5. Смеситель ванны;

6. УФ-установка;

7. Ванна бассейна;

8. Слив.



                                 А.

+---+             +---<---+                           +--------<------+

|   |             |       |                           |               |

| 1 |           +-+-+   +-+-+         +---------------+-+           +-+-+

|   |           |   |   |   |         |                 |           |   |

+-+-+           | 6 |   | 5 |         +-----------------+-<+        | 2 |

  |             |   |   |   |         |                 |  |        |   |

  |             +-+-+   +-+-+         | - - - - - - - - |  |        +-+-+

  |     +---+     |       |           |                 |  |          |

  |     |   |     |       |           |                 |  |          |

  |   +-+ 7 +-----+     +-+-+         | - - - - - - - - |  |          |

  |   | |   |           |   |         | 3               |  |          |

  |   | +---+           | 4 |         +---------------+-+  |          |

  |   |                 |   |                         |    |          |

  |   |                 +-+-+                         |    |          |

  |   |                   |                           |    |          |

  |   |                   +--------------------<------+    |          |

  |   |                                                    |          |

  |   +------------->--------------------------------------+          |

  |                                                                   |

  +-->----------------------------------------------------------->----+



                                 Б.

+---+             +---<---+                           +--------<------+

|   |             |       |                           |               |

| 1 |           +-+-+   +-+-+         +---------------+-+           +-+-+

|   |           |   |   |   |         |                 |           |   |

+-+-+           | 6 |   | 7 |         +-----------------+-<+        | 2 |

  |             |   |   |   |         |                 |  |        |   |

  |             +-+-+   +-+-+         | - - - - - - - - |  |        +-+-+

  |     +---+     |       |           |                 |  |          |

  |     |   |     |       |           |                 |  |          |

  |   +-+ 5 +-----+     +-+-+         | - - - - - - - - |  |          |

  |   | |   |           |   |         | 3               |  |          |

  |   | +---+           | 44|         +---------------+-+  |          |

  |   |                 |   |                         |    |          |

  |   |                 +-+-+                         |    |          |

  |   |                   |                           |    |          |

  |   |                   +--------------------<------+    |          |

  |   |                                                    |          |

  |   +------------->--------------------------------------+          |

  |                                                                   |

  +-->----------------------------------------------------------->----+



Рис. 2

Принципиальные схемы подключения УФ-установки

в бассейнах с системой оборотного водоснабжения



Условные обозначения:



1. Вода из централизованной системы питьевого водоснабжения;

2. Водонагреватель;

3. Ванна бассейна;

4. Грубый фильтр;

5. УФ-установка:

6. Ввод обеззараживающего реагента;

7. Напорный фильтр.



Приложение

(справочное)



Доза ультрафиолетового облучения (мДж/кв.см), необходимая

для инактивации различных видов микроорганизмов



№ п/п

Вид микроорганизмов

Доза облучения, необходимая для инактивации (длина волн 254 нм)





90%

99,9%

1

Shigella flexneri

1,7

5,2

2

Salmonella typhi

2,1

7,5

3

Shigella dysenteriae

2,2

8,8

4

Proteus vulgaris

2,6

7,8

5

Staphylococcus aureus

-

7,8

6

Escherichia coli

3,0

6,0

7

Virus poliomyelitis

3,1

6,0

8

Salmonella paratyphi

3,2

6,1

9

Vibrio cholerae

3,3

6,5

10

Orthomyxoviridae (вирусы гриппа)

3,6

6,6

11

Salmonella enteritidis

4,0

7,6

12

Mycobacterium  tuberculosis

5,4

10,0

13

Pseudomonas aeruginosa

5,5

10,5

14

Virus hepatitis A

5,8

11,0

15

Candida albicans

12,0

-



Список использованной литературы



1. МУК 4.2.691 - 97 "Методы санитарно-микробиологического анализа питьевой воды".

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. - М.: Энергоатомиздат, 1986.

3. Соколов В.Ф. Обеззараживание воды бактерицидными лучами. - М., 1961.

4. Кедров B.C., Рудзский Г.Г. Водоснабжение и водоотведение плавательных бассейнов.- М.: Стройиздат, 1977.

5. Потапченко Н.Г., Славук О.С. Использование УФ-излучения в практике обеззараживания воды //Химия и технология воды. - 1989. - Т. 13. - N 12. - С. 1117-1129.

6. Применение бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях: Методические указания. Утв. Министерством здравоохранения и медицинской промышленности РФ, Приказ N 11-16/03-06 от 28.02.95 г.

7. Р 3.1.683 - 98 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях".

8. UV Usage and goverment regulation. What you need to know. - J.Water Conditioning Purification. june. - 1997. - P. 38-42.