Проектирование главного корпуса ремонтно-производственной базы

Проектирование главного корпуса ремонтно-производственной базы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БУЗУЛУКСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

(филиал) государственного образовательного учреждения

Высшего профессионального образования

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра: «Промышленное и гражданское строительство»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Проектирование главного корпуса ремонтно-производственной базы

Пояснительная записка

Руководитель проекта

Сальникова Р.П.

Исполнитель

студент гр. Петров В.В.

Бузулук 2009



Аннотация

Пояснительная записка содержит 5 рисунков, 12 таблиц, 13 источников.

В данном проекте изложены основные положения и произведен подбор конструкций главного цеха ремонтно-производственной базы на 100 спецмашин по уборке городов. В пояснительной записке дается описание объекта и подробное описание конструктивных элементов. Описан технологический процесс ремонта и обслуживания машин. Были произведены теплотехнический расчет покрытий, светотехнический расчет, расчет бытовых помещений.

Проектом предусмотрено применение автоматизированного прогрессивного и высокопроизводительного оборудования. 

В проекте применяются новый рулонный кровельный материал «Унипласт», который отвечает эксплуатационным требованиям, позволяет улучшить качество выполняемых работ, увеличить срок службы крыши.

Также применяется алюминиевые раздвижные окна PROVEDAL изготовленные по испанской технологии.



Содержание

Введение

1. Архитектурно-конструктивная часть

1.1 Технологический процесс

1.2 Генеральный план

1.2.1 Форма и размеры участка, его застройка, ориентация

1.2.2 Вертикальная привязка здания на местности

1.2.3 Благоустройство и озеленение застраиваемого участка

1.2.4 Технико - экономические показатели генплана

1.3 Объемно - планировочные решения здания

1.3.1 Конфигурация здания и его параметры

1.3.2 Конструктивная схема здания. Обеспечение пространственной жесткости

1.3.3 Обеспечение эвакуации людей из здания

1.3.4 Технико - экономические показатели здания

1.4 Расчеты к архитектурно - конструктивной части

1.4.1 Расчет бытовых помещений

1.4.2 Теплотехнический расчет покрытий

1.4.3 Определение КЕО

1.5 Конструктивное решение здания

1.5.1 Фундаменты. Обоснование глубины заложения фундаментов

Фундаментные балки

1.5.2 Каркас здания

1.5.3 Стены. Перегородки

1.5.4 Окна. Двери. Ворота

1.5.5 Покрытие. Водоотвод. Ограждение

1.5.6 Полы

1.5.7 Лестница

1.6 Отделка здания

1.6.1 Наружная отделка

1.6.2 Внутренняя отделка

1.7 Инженерное оборудование

1.7.1 Водопровод

1.7.2 Отопление

1.7.3 Канализация

1.7.4 Электроснабжение

1.7.5 Слаботочные устройства

1.7.6 Вентиляция

1.8 Охрана окружающей среды

Список используемых источников



Введение

Уборка улиц и газонов непременно делают урбанистический пейзаж более привлекательным и психологически приемлемым для жителя и туриста. В хорошую погоду, когда на улицах много гуляющих, а особенно сильно это заметно во время выходных и праздников - засоренность улиц и газонов достигает такого масштаба, что уже к середине дня город выглядит чрезвычайно грязным. Как поддерживать его чистоту в таком режиме? Ведь чистота улиц является наиболее важным фактором удобства городской жизни - как в работе, так и на отдыхе. Очевидно, что для поддержания чистоты в городе уже недостаточно только команд дворников - сколь бы многочисленны они ни были. Уборка таких территорий с такой интенсивностью использования невозможна без применения разнообразной техники, причём специализированной по сезону, погоде и типу загрязнений. Основное отличие уборки улиц от уборки газонов состоит в том, что мусор на тротуарах и дорогах создают сами люди, тогда как территории парков и лужаек обычно нуждаются в очищении от того сорта загрязнений, который создаёт сама природа: опавшие листья, ветки, сухая трава и т.п., и, однако, эти площади также часто нуждаются в уборке от грязи, нанесённой туда только человеком. 

Для механизированной уборки территорий города используется уборочная техника, а именно: 

- уборочные машины - КДМ-130, КО-713, ПМ-;

- погрузчики ТО-18 «А», «Б», «Д», «БЗ»; 

- погрузчики ДЗ-133; МУП-351; 

- подметально-уборочные трактора КО-707; 

- трактора МТЗ-1221; 

- автогрейдер ГС 10.01; 

- снегоочиститель фрезерно-роторный СНФ-200.

Использование уборочного оборудования в хозяйстве и строительстве

Уборочное оборудование применяются как в городском коммунальном хозяйстве, так и при строительстве. Особенно часто уборочное оборудование типа КО-560 (каналопромывочное оборудование) применяются в дорожном строительстве. Данный тип дорожно-строительной техники используется для очистки канав, каналов и траншей. Помимо плановой уборки и чистки колодцев городской канализации, уборочное оборудование требуется при проведении строительных работ на сложных грунтах, в случаях, когда процесс земляных работ затрудняется появлением ила, наносов и прочих загрязнений. Как правило, илососные машины являются комбинированными. Это достигается за счет комплектации их дополнительным уборочным оборудованием, которое благодаря создаваемому в нем высокому давлению может использоваться для мойки машин и различных поверхностей. 

Спецтехника в коммунальном хозяйстве (мусоровозы)

Мусоровозы для коммунального хозяйства – спецтехника, занятая в организации механизированной уборки городов. Наряду с другими машинами, участвующими в этом трудоемком процессе (поливомоечными, подметально-уборочными, илососными, вакуумными машинами, снегоочистителями и пр.), мусоровозы выполняют важную функцию погрузки и транспортировки отходов. В коммунальном хозяйстве используются мусоровозы нескольких типов: в основном это модели с задней загрузкой, хотя не редкость и мусоровозы с верхней или фронтальной загрузкой. Классифицировать данный тип техники можно и по габаритам (как правило, в коммунальном хозяйстве используются средние – типа МАЗ-5809 - и большие – типа КОММАШ БМ-53229 - мусоровозы). Состояние парка мусоровозов напрямую влияет на работу коммунального хозяйства города в целом, поддержание эксплуатируемой техники в надлежащем виде позволяет оптимизировать работу всех городских служб. 

Критерии оценки качества спецтехники

http://www.spec-tehnica.ru/popular/query_55.htmlБульдозер, автогрейдер – все это наименования видов спецтехники, выполняющие разные задачи, имеющие разное устройство, но обеспечивающие развитие, благоустройство и эксплуатацию транспортных, энергетических, коммуникационных сетей, без которых невозможна нормальная жизнь людей. Каждая из этих машин, занимает определенное место в сложной технологической цепочке. Бесперебойная работа всего многофункционального парка подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин зависит от надежности и эффективности каждого из агрегатов в отдельности. Для оценки качества техники используются различные показатели: абсолютные технические (масса, мощность, скорость), технические характеристики (удельный расход топлива, коэффициент устойчивости), а также технико-экономические показатели (производительность, доступность расходных материалов и запчастей).

Запчасти машин

Применение спецтехники предполагает возможность переоснащения импортным оборудованием. Поэтому в первую очередь активным спросом пользуются основные узлы и агрегаты гидросистемы (гидромоторы, гидронасосы, пневмогидроаккумуляторы, гидрозамки, гидрорули, гидрораспределители, клапаны пневмогидравлические, гидроцилиндры). При эксплуатации машин часто возникает потребность и в запчастях для секций механизма, обеспечивающего крепление и работу. Как и при работе с любым видом машин, ремонтные и эксплуатационные службы сталкиваются с необходимостью планового ремонта и экстренной замены деталей ходовой части. Кроме того, не является проблемой покупка запчастей к оборудованию снегоуборочных машин (как основному, так и сменному). 



1. Архитектурно – конструктивная часть

1.1       Технологический процесс

 

Ремонт дорожно-строительной техники проводят с целью поддержания и восстановления их исправного и работоспособного состояния путем устранения повреждений. Ремонт может быть текущим и капитальным. Различают также плановые, неплановые, аварийные и восстановительные ремонты. 

Текущий ремонт выполняется в плановом порядке, а также по потребности согласно результатам диагностических осмотров. Его проводят в процессе эксплуатации дорожно-строительной техники для обеспечения её работоспособного состояния до следующего капитального или текущего ремонта. Текущий ремонт состоит в замене или восстановлении узлов и агрегатов (кроме базовых) с частичной разборкой машины и проведении регулировочных работ. При этом выполняются все виды работ по ТО. Ремонтные работы включают также сварку, слесарные и станочные работы, нанесение наплавок на изношенные поверхности деталей. Основной метод текущего ремонта – агрегатный, при котором неисправные сборочные единицы заменяют новыми или восстановленными в стационарных условиях. Таким образом, при агрегатном ремонте на машине выполняют только демонтаж требующих ремонта сборочных единиц, монтаж и регулировочные работы, благодаря чему сокращается время пребывания техники в ремонте. Агрегатный ремонт требует наличия оборотных агрегатов в соответствии с их потребностью при эксплуатации парка техники.

Капитальный ремонт проводится для восстановления работоспособного состояния дорожно-строительной техники её отдельных узлов с заменой или восстановлением агрегатов, включая базовые. Капитальный ремонт предусматривает восстановление технико-экономических параметров машин и проводится в специализированных сервисных центрах. Основанием для его проведения являются следующие признаки: повреждение базового узла (детали) – станины, рамы, несущего кузова, устранимое только путем полной разборки техники; необходимость замены двух и более сложных агрегатов – двигателя, сложных редукторов, коробок перемены передач и др. Различают обезличенный (агрегатный) и необезличенный капитальные ремонты. При необезличенном ремонте отремонтированные узлы и детали устанавливают на ту же машину. 

Далеко не секрет, что продажа строительной техники не возможна без надлежащего сервисного обслуживания. Что же подразумевается под термином «сервисное обслуживание»? Многие торгующие организации, просто арендующие офисы в крупных бизнес-центрах, понимают под сервисным обслуживанием наличие сервисного автомобиля и набора гаечных ключей. 

Но это далеко не так! Без ремонтной базы невозможно произвести ни одного вида ремонтных работ, связанных с топливной аппаратурой, гидравлической системой, двигателем или трансмиссией.

На сегодняшний день в сфере сервисного обслуживания работают много компаний, в которых производится широкий спектр услуг по ремонту дорожно-строительной техники:

- капитальный ремонт ДВС, ТНВД, КПП, АКПП, Трансмиссии.

- установка любого навесного оборудования;

- диагностика и ремонт гидроцилиндров, гидрораспределителей, гидро-насосов;

- техническое обслуживание спецтехники отечественного и импортного производства;

- сварочные работы любой сложности.

В таких компаниях установлено самое современное оборудование, необходимое для проведения диагностики техники, узлов и агрегатов, что позволяет ремонтировать не только отечественную технику, но и технику зарубежных производителей. 

В компаниях также работают выездные мобильные бригады, для диагностики и проведения технического обслуживания непосредственно на месте дислокации техники, что позволяет значительно экономить на транспортировке спецтехники. Каждый автомобиль оборудован всем необходимым диагностическим оборудованием и полным набором инструментов. 

Немаловажное значение при оказании услуг по ремонту спецтехники, является и наличие запасных частей.

1.2 Генеральный план

1.2.1 Форма и размеры участка, его застройка

Участок, на котором расположено проектируемое здание прямоугольной формы размером 161,00 на 268,40 метров.

Абсолютная планировочная отметка земли Н0 = 75,45 м.

На участке, кроме проектируемого здания располагаются: 

- административно – бытовое здание; 

- здание гаража; 

- два поста охраны;

- здание ремонтного и сборочного цеха;

- склады комплектующих деталей; 

- автостоянка для личного и служебного транспорта;

- стоянка для спецмашин;

- трансформаторная подстанция;

На участке соблюдены все санитарные и противопожарные нормы на основании СНиП II-89-80*.

На проектируемом участке предусмотрены асфальтовые дороги с подъез-дами к зданию. Озеленение предусматривается вдоль дорог, проходных путей, вокруг здания, а также на свободных участках. Расстояние между деревьями при-нимается не менее 3,5 метров.



1.2.2 Ориентация здания. Вертикальная привязка здания на местности

При разработке чертежа генплана необходимо выполнить вертикальную при-вязку проектируемого здания к участку местности. 



; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; м; м; м; м; м.

Рисунок 1 - Вертикальной привязки здания на местности

Определяем черные отметки углов здания интерполированием по горизон-талям плана по формуле:

, (1.2.1)  



где – отметка точки рельефа в промежутке между горизонталями, м;

– отметка горизонтали с меньшей величиной, м;

– отметка горизонтали с большей величиной, м;

– расстояние от горизонтали с меньшей величиной до искомой точки, м;

– расстояние от горизонтали с большей величиной до искомой точки, м;

;

;

;

;

;

;

;



;

Находим красные (планировочные) отметки углов проектируемого здания по формуле: 

, (1.2.2)

где  – уклон рельефа участка равен 0,015;

– расстояние между искомыми точками (углами здания), м; 

м;

м;

м;

м;

м;

м;

м;

м;



м;

Абсолютная отметка чистого пола первого этажа находится по максимальному значению красной отметки угла проектируемого здания по формуле:

,  (1.2.3) 

где - абсолютная отметка чистого пола первого этажа;

– относительная отметка планировочной поверхности земли;

- максимальное значение абсолютной красной отметки из всех углов здания.

 м;

м;

м.

Эту абсолютную отметку чистого пола и принимаем за условную отметку ± 0,000.

1.2.3 Благоустройство и озеленение застраиваемого участка

На территории хозяйственной зоны размещены подсобно хозяйственные постройки, подъезды для грузовых автомобилей. Въезд на территорию хозяйст-венного двора предусмотрен с второстепенной улицы. 

Инженерные сети размещаются в пределах поперечного профиля дороги: под тротуарами. Ширина дорог принимается равной 8 м.

На проектируемом участке предусмотрены асфальтовые дороги с подъез-дами к зданию. Озеленение предусматривается вдоль дорог, проходных путей, вокруг здания, а также на свободных участках. В целях озеленения высаживаются деревья, устраиваются цветники и газоны. Кустарникам придают различные формы. В площадь отдельных участков озелененной территории включены пло-щадки для отдыха. Расстояние между деревьями принимается не менее 3,5 мет-ров.

Для передвижения рабочих и служащих по территории завода имеется сеть пешеходных и транспортных путей.

1.2.4 Технико-экономические показатели генплана

Технико-экономические показатели генерального плана приведены в табли-це 1.  

Таблица 1 – Технико-экономические показатели генерального плана

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Количество

1

2

3

4

1

Площадь территории: 



га

4,30

2

Площадь застройки: 

Fзастр=F1+F2+F3

га

0,41

3

Плотность застройки:

%застр=%

%

11

4

Площадь озеленения: 

ΣFозел

га

2,09

5

Процент озеленения:

%озел=∙100%

%

48

6

Площадь асфальтовых покрытий:

ΣFасф

га

1,8

7

Процент асфальтовых покрытий:

%асф=∙100%

%

42

8

Протяженность подземных и надземных инженерных сетей: Σlинж

Км

0,3

9

Протяженность ограждения:

Σlогр

км

0,6

F=161 ∙268,4=43212,4 м2=4,30 га;

 

Fзастр=2396,45+696,45+144+144+30+592+25+32+20=4080 м2=0,41 га;

 

%застр=%=11 %

ΣFозел=5400+1500+4000+6300+3700=20900 м2=2,09 га;

 

%озел=∙100%=48 %

ΣFасф=4486+2591,84+3966,24+897,6+5765=17706,2 м2= 1,8 га;

 

%асф=∙100%=42 %

Σlинж= 340 м = 0,3 км;

Σlогр = 634 м = 0,6 км.

1.3 Объемно-планировочные решения

1.3.1 Форма здания в плане и его параметры

Проектируемое здание в плане имеет прямоугольную форму с размерами в осях «1 – 12» - 66,00 м, а в осях «А – К» - 36,00 м. Здание одноэтажное, так как производство с горизонтальным технологическим процессом и характеризуется тяжелым и громоздким оборудованием, со значительными динамическими нагрузками. Высота этажа 7,2 м. Здание с полным каркасом с сеткой колонн 6 × 18 м. Шаг – 6 м, пролет – 18 м.

Административно-бытовой корпус также имеет прямоугольную конфигу-рацию в плане с размерами в осях «12 – 15» - 12 м, в осях «А – М» - 54 м. Административно-бытовой корпус пристроен к главному корпусу. Корпус двухэтажный с высотой этажа 3,3 м. Экспликация помещений представлена в таблице 2. 

Таблица 2 - Экспликация помещений

Номер

Наименование

Площадь м²

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Отделение диагностики

Сварочно-жестяницкий участок

Коридор

Участок мойки ассенизационных машин

Окрасочный участок

Краскоприготовительный участок

Помещение автоматического пожаротушения

Тамбур

Электрощитовая

Помещение постов мойки, сушки

Помещение постов смазки, регулировки

Склад масел

Участок переметки щеток

Слесарно-механический участок

Кузнечно-рессорный и медницкий участки

Помещение фильтровальной установки

Уборные

Мойка агрегатов и деталей

Промежуточный склад

Склад агрегатов и материалов

Аккумуляторный участок

119,8

83,8

246,3

69,9

92,7

26,8

7,50

25,6

8,80

160,3

268,3

25,4

72,4

110,2

53,4

5,6

33,9

23,0

39,6

79,0

36,5

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Участок ремонта топливной аппаратуры

Помещение текущего ремонта и обслуживания

Склад шин

Шиномонтажный участок

Участок пневмо- и гидрооборудования

Участок ремонта электрооборудования

Комната мастеров

Компрессорная

Обойный и кузовной участки

Комната дежурных водителей

Тепловой пункт

Вестибюль

Хозяйственный отдел

Технический отдел

Кладовые

Мужской гардероб с душевыми

Женский гардероб с душевыми

Подсобное помещение

Моечная посуды

Буфет на 20 посадочных мест

Красный уголок

Курительная

Медицинская комната

Диспетчерская

Пожарно-сторожевая охрана

Бухгалтерия и касса

Комната общественных организаций

Венткамеры

Отдел эксплуатации

Кабинет директора

Приемная

Кабинет главного инженера

Грязное отделение дезкамеры

Комната дезинфектора

Чистое отделение дезкамеры

Планово-экономический отдел и организации труда и заработной платы

Отдел кадров

Кабинет парткома

Кабинет по безопасности движения

Кабинет по технике безопасности

37,8

772,2

26,3

51,3

39,0

21,2

21,9

19,7

62,8

27,9

69,3

37,1

11,2

23,0

40,3

224,5

17,9

10,0

5,8

38,1

34,7

12,2

20,3

21,0

11,2

16,1

16,9

565,1

23,0

13,8

9,1

11,4

11,2

8,3

31,1

15,7

8,0

22,2

23,2

23,0



1.3.2 Конструктивная схема здания. Обеспечение пространственной жесткости

В проекте предлагается каркасно – панельная схема здания с полным каркасом. Проектируемый цех по ремонту машин имеет каркас с сеткой колонн 618 м. Пространственная жёсткость каркаса обеспечивается в горизонтальной плоскости фундаментными балками, металлическими фермами и покрытием выполняющими роль жёстких горизонтальных диафрагм, в вертикальной плоскости пространственная жёсткость обеспечивается стенами и вертикальными связями жесткости. 

1.3.3 Обеспечение эвакуации людей из здания

Эвакуация людей из цеха предусматривается через ворота и двери, которые открываются по направлению эвакуации.

Эвакуация людей из административно – бытового здания предусмотрена через вестибюль, центральные входы. Эвакуации людей со второго этажа осущес-твляется по лестнице. Ширина лестничного марша устанавливается по СНиП ис-ходя из пропускной способности и принимается равной 1350 мм. Двери на пути эвакуации открываются по направлению к выходу.

1.3.4 Технико-экономические показатели здания

Технико-экономические показатели здания приведены в таблице 3.

Таблица 3 –Технико-экономические показатели

Наименование

Методика определения

Ед. изм.

Количество

1

2

3

4

Площадь застройки



м2

2396,45

Строительный объем



м3

21567,96

Полезная площадь



м2

1962

Общая площадь



м2

2677,16

Планировочный коэффициент



—

0,73

Объемный коэффициент



—

5,80

1.4 Расчеты к архитектурно – конструктивной части

1.4.1 Расчет бытовых помещений

Исходные данные для расчета представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Исходные данные

Наименование цеха

Группа санитарной характеристики тех-нологического про-цессса

Расчётное число рабочих





Всего

В том числе в наибольшую смену





мужчин

Женщин

Итого

мужчин

Женщин

Итого

Ремонтный цех

2а

95

25

120

70

10

80

Расчёт бытовых помещений представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Расчет бытовых помещений

Наименование помещения

Расчётный показатель

Формула расчёта

Показатель

1

2

3

4

Все вспомогательные помещения

Площадь, м2

3,5А

332,5

Гардеробно - душевой блок:







гардеробная

Количество шкафов

В

80

душевая

Количество душевых кабин:

Для мужчин

Для женщин

В/7

10

1

преддушевая

Площадь, м2

0,7м2 на 1сетку

7,0

1,4

Комната отдыха в цехе

Площадь, м2

24

24

Уборная в цехе

Кол-во унитазов (М)

Кол-во унитазов (Ж)

Кол-во умывальников

В/20

В/15

1 умывал. на 4 унитаза

4

1

1

Пункт первой помощи

Кол-во помещений

Площадь, м2

1

20,30

1

20,30

Общественное пита-ние

Кол-во посадочных мест

1,9м2×В

38,10

Уборная

Кол-во приборов

Σ

7













1.4.2 Теплотехнический расчет покрытий

Район строительства: г.Казань

 

Рисунок 2 - Конструкция покрытия

Теплотехнический расчет представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Теплотехнический расчет покрытий

Поз.

Наименование

Обозначение

Значения по СНиП

1

2

3

4

1

Расчётная температура внутреннего воздуха, 0С



20

2

Расчётная зимняя температура холод-ной пятидневки, 0С



-32

3

Нормируемый температурный пере-пад, 0С



6,8

4

Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2 ·0С)



8,7

5

Коэффициент теплоотдачи для зимних условий, Вт/(м2 ·0С)



23

6

Толщина слоёв, м

Профилированный настил, 7850 кг/м³

Пароизоляция Ютафол, 600 кг/м³

Утеплитель минераловатный 40-60 кг/м³

Рулонный ковер Унипласт









0,006

0,002

х

0,003

7

Расчётный коэффициент теплопро-водности при условии эксплуатации «А», Вт/(м2 ·0С) 

Профилированный настил, 7850 кг/м³

Пароизоляция Ютафол, 600 кг/м³

Утеплитель минераловатный 40-60 кг/м³

Рулонный ковер Унипласт









58,0

0,17

0,063

0,17

8

Средняя температура отопительного периода, 0С



-5,2

9

Продолжительность отопительного периода, «сутки»



215

10

Градусосутки отопительного периода из условий энергосбережения



4988,0

11

Требуемое сопротивление тепло-передачи с учётом санитарно- гигие-нических и комфортных условий, м2 ·0С/Вт



2,74

12

Приведенное сопротивление тепло-передачи, м2 ·0С·Вт из условия энергосбережения.



2,73

,  (1.4.1) 

0С·сутки;

4000 – 2,5; 2000 – 0,5 х=0,247; 

6000 – 3,0; 988– х 

м²·ºС/Вт;

Искомая толщина слоя:



,  (1.4.2)

;

мм;

Общая толщина конструкции:

м.



Лист

 

1.4.4 Определение КЕО

Предварительный расчет

Исходные данные: 

Размеры помещения: глубина × ширину = 6×18 м.

Район строительства: г. Казань.

Высота помещения: 7,2 м.

При боковом освещении:

, (1.4.3)

где  – площадь световых проемов;

– площадь пола помещения ;

где  – высота помещения;

ен – нормированное значение КЕО = 3;

Кз – коэффициент запаса = 1,3;

– световая характеристика окон;



;

;

где  – длина помещения;

– глубина помещения;

– высота помещения от уровня условной рабочей поверхности до верха окна;

После интерполяции ;

Кзд=1 – коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящими зданиями;

τ0 – общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле:

τ0 = τ1 + τ2 + τ3 + τ4 + τ5,  (1.4.4)

где τ1 – коэффициент светопропускания материала ;

τ2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема ;

τ3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях ;

τ4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устрой-ствах ;

;



r1 – коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию;

;

где – расстояние от расчетной точки до наружной стены;

– средневзвешенный коэффициент отражения потолка, стен и пола;

После интерполяции r1 = 3,1;

;

Принимаем 3 окна размерами 1,84,8 м.

Поверочный расчет

При боковом освещении:

, (1.4.5)  

где  – геометрический КЕО в расчетной точке, учитывающий прямой свет неба, определяется по формуле:

,  (1.4.6) 



где  – количество лучей, проходящих от неба через световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения. 

 – количество лучей, проходящих от неба через световые проемы в расчетную точку на плане помещения. 

q - коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба МКО;



Рисунок 3 – Поперечный разрез рассчитываемого помещения 



Рисунок 4 – План рассчитываемого помещения

,

 - коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба МКО;



;

Необходимое условие выполняется, следовательно, расчетное освещение в помещении соответствует нормативным требованиям. 

1.5 Конструктивное решение

1.5.1 Фундамент. Обоснование глубины заложения фундаментов

В проектируемом здании в производственной части принят монолитный железобетонный фундамент стаканного типа по серии 1.412 – 1/77.

Конструктивное решение устройства фундамента см. графическую часть лист 2.

В административно – бытовом корпусе применяют ленточные сборные ж/б фундаменты. Так как здание проектируется в городе Казани, то глубина промерзания составляет 1,70 м. Глубину заложения фундамента с учетом целого числа блоков и подушки принимаем 1,8 м. Фундаментные подушки укладываются на выровненное основание с песчаной подсыпкой толщиной 10 см. Под подошвой фундамента нельзя оставлять насыпной или разрыхленный грунт. Он удаляется и вместо него насыпается щебень или песок. Углубления в основании более 10 см заполняются бетонной смесью. При проектировании размеры фундаментных плит-подушек приняты согласно ГОСТ 13580-85. 

Плиты-подушки укладываются с разрывами, которые замоноличиваются бетоном класса В15. Поверх уложенных плит-подушек устраивается горизонтальная гидроизоляция и по ней сверху цементно-песчаная стяжка толщиной 30 мм, в которую укладывают арматурную сетку, что ведет к более равномерному распределению нагрузки от вышележащих блоков и конструкций. По завершении устройства цементной стяжки котлован засыпается до верха смонтированных железобетонных фундаментных подушек.

Затем укладываются бетонные фундаментные блоки с перевязкой швов в три ряда, поверх которых устраивается горизонтальный гидроизоляционный слой из двух слоев рубероида на мастике. Назначение гидроизоляционного слоя — исключение миграции капиллярной грунтовой и атмосферной влаги вверх по стене. Ширина фундаментных блоков под наружные стены равна 400 мм, под внутренние — 300 мм.

При проектировании размеры фундаментных стеновых блоков приняты согласно ГОСТ 13579-78.

Для отвода атмосферных вод от здания принята отмостка шириной 1 м. Для исключения увлажнения стен и цоколя брызгами, отмостка должна располагаться не менее чем на 0,2 м ниже гидроизоляционного слоя. Защита от грунтовой сырости осуществляется устройством горизонтальной и вертикальной гидроизоляции. В проектируемом здании фундаментные балки стен приняты по серии КЭ-01-53.

Номенклатура фундаментов приведена в таблице 7.

Таблица 7 – Номенклатура элементов фундаментов

Пози-

ция

Эскиз

Марка

Размеры

 Марка

бетона

Объём

бетона

Вес

т







L

B

H







1

2

3

4

5

6

7

8

9

1



ФГ8-6

2200

2200

1500

150

5,7

2,60

2



ФК14

1400

1400

1200

150

0,838

2,10

3



ФБH-3

5960

300

400

400

0,52

2,90

4



ФЛ14.24

2380

1400

300

200

0,845

2,11

5



ФЛ14.12

1180

1400





0,416

1,04

6



ФЛ12.24

2380

1200





0,703

1,76

7



ФЛ12.12

1180

1200





0,347

1,54

8



ФБС 4.24

ФБС 4.12

ФБС 3.24

ФБС 3.12

380

380

280

280

2380

1180

2380

1180

580

200

0,679

0,159

0,215

0,543

1,63

1,32

1,41

1,13

1.5.2 Каркас здания

Проектируемое здание характеризуется каркасно-панельной схемой. В проекте применяются сварные составные металлические колонны сечением 800500 мм. Также применяем сборные ж/б фахверковые колонны прямоугольного сечения по серии 1.423.1 – 1. /2/. В колоннах предусмотрены закладные детали для крепления опирающихся конструкций покрытий, для крепления стен и крепления связей.

В вертикальной плоскости жесткость конструкции обеспечивается связями жесткости, которые принимаются в зависимости от шага колонн и стенами и устанавливаются в торцах здания и в середине температурного блока. В горизонтальной плоскости жесткость обеспечивается балками покрытий, металлическими фермами.

В проектируемом здании в качестве несущих элементов покрытия приняты металлические стропильные фермы и стропильные балки.

Конструктивное решение устройства покрытий см. графическую часть лист 2.

В административно – бытовом здании применяются безкаркасная панельная схема здания по серии 1.090.1-1. Серия разработана на основе квадратной конструктивно-планировочной модульной сетки 600600 мм и с единой привязкой осей наружных и внутренних стен 800 мм от внутренней грани. Безкараксная конструктивная система серии предусматривает смешанное сочетание в пространстве несущих стен. Перекрытия серии 1.090.1-1 выполняют из многопустотных ж/б плит. Опираются плиты на наружные и внутренние стены на 80 мм. Плиты длиной 6 м изготавливают преднапряженными из бетона класса В20. В элементах перекрытий по 4 углам предусмотрены арматурные выпуски и закладные детали для устройства связей со стенами и между настилами перекрытий для образования горизонтальной диафрагмы жесткости после сварки связей и замоноличивания швов между настилами. Номенклатура элементов здания приведена в таблице 8.

Таблица 8 – Номенклатура конструктивных элементов каркаса

Пози-

ция

Эскиз

Марка

Размеры

 Марка

бетона

Объём

бетона

Вес

т







L

B

H







1

2

3

4

5

6

7

8

9

9



2КФ73-2

2КФ73-3

6КФ81-1

6КФ81-2

7200

400

300

200

0,88

0,95

2,2

2,4

10



Ф-18

17500

200

1200

-

-

2,6

11



1.424.1-5.6-040.00

5600

200

7150

-

-

0,75

12



ПК30.12-6с

2980

1190

220

200

0,48

1,12

13



ПК30.15-6с

2980

1490





0,48

1,20

14



ПК60.12-6с

5980

1190





0,95

2,31

15



ПК60.15-6с

5980

1490





1,11

2,54

16





Н60–45–0,7..0,9

6000

900

60

-

-

0,045

17

Прогон 



ГОСТ 12336-66

6000

110

80

-

-

0,048

18





5650

120

3300

150

0,259

0,47



Лист

 

1.5.3 Стены. Перегородки

В проектируемом производственном здании наружные стены выполнены из трехслойных панелей типа «Сэндвич» ТУ 5284-048-00110473-2001. Панели предназначены для применения в строительстве промышленных объектов, зданий-холодильников, зданий бытового и общественного назначения. В качестве утеплителя в панелях должны применяться плиты теплоизоляционные из минеральной ваты марки “CES 50 CS 100” плотностью не менее 115 кг/м³ – для производства стеновых панелей и марки “CES 75 F” плотностью не менее 120 кг/м³ – для кровельных панелей, изготавливаемых по ТО №0655-03 фирмой “PAROC OY AB”, Финляндия. Облицовки панелей изготавливают из проката рулонного горячеоцинкованного по ГОСТ Р 52246-2004. Для крепления панелей к несущим конструкциям применяют самосверлящие шурупы (фирма “SFS”). 





Рисунок 5 – Конструктивное решение панели «Сэндвич»

В административно-бытовом здании наружные панели применяются однорядной разрезки по серии 1.090.1-1. Панели наружных стен связаны между собой и панелями внутренних стен стальными связями в двух уровнях по высоте этажа. Стыки панелей наружных стен защищены внутренней обклейкой, утепляющими вкладышами и замоноличиванием бетоном. Стены имеют толщину 400 мм. Внутренние стены решены из бетонных панелей высотой в этаж единой толщины 160 мм. Панели внутренних стен формуют из бетона класса В25. Панели внутренних стен снабжены выпусками арматуры, закладными деталями и шпоночным рифлением вертикальных стыковых граней для устройства связей. Номенклатура стен приведена в таблице 9.

Таблица 9 – Номенклатура стен

Пози-

ция

Эскиз

Марка

Размеры

 Марка

бетона

Объём

бетона

Вес

т







L

B

H







1

2

3

4

5

6

7

8

9

1



ПТСМА 298. 1016.61-С 0,6

ПТСМА 598. 1016.61-С 0,6

2980

5980

3000

3000

100

100

-

-

-

-

46,5

96,0

2



ПСН 30.33. 4,0-П-ПВ

ПСН 12.33. 4,0-П-ПВ

2990

1790

3275

400

100

2,71

2,41

4,80

1,80

3



ПСО 30.33. 4,0-П-ПВ

2990

3275

400

100

2,51

4,20

4



ПСД 30.33. 4,0-П-ПВ

2990

3275

400

100

2,10

3,10

5



ПСН 30.16. 4,0-П-ПВ

2990

1625

400

100

1,80

2,30

































В проектируемом здании перегородки выполнены из кирпича толщиной 125 мм. Кладка армируется пачечной сталью через каждые 5 рядов. 

Номенклатура перегородок приведена в таблице 10.



Таблица 10 – Номенклатура перегородок

Пози-

ция

Эскиз

Марка

Размеры

 Марка

бетона

Объём

бетона

Вес

т







L

B

H







1

2

3

4

5

6

7

8

9

1



ПВ12.30-IС-I

ПВ15.30-IС-I

ПВ29.30-IС-I

1180

1480

2880

160

160

160

3040

3040

3040

150

150

150

0,65

0,81

1,58

1,24

1,54

3,10

2



ПВ29.30-IС-2

2880

160

3040

150

1,48

2,82

3



ПВ29.30-2С-I

2880

160

3040

150

1,04

1,98

1.5.4 Окна. Двери

Алюминиевые раздвижные окна PROVEDAL

Серия раздвижных окон C 640 разработана методами современного проектирования. Благодаря размерам применяемого профиля, эта серия характеризируется высокими конкурентными стоимостными и техническими показателями. Эта серия разработана по испанской технологии специально для Российских климатических условий. Их преимущества в простоте, удобстве эксплуатации, невысокой стоимости. Створки устанавливаются на регулируемые стальные шариковые подшипники, помещенные в полимерную оболочку, что исключает перекос створок и способствует минимальному износу конструкции. Резиновые уплотнители предотвращают проникновение влаги, ветра и пыли. Возможно изготовление окон с неподвижной частью, без дополнительных элементов, образуя единое целое. Про-филь окрашивается особым способом электростатического порошкового напыления, а также анодируется в различные цвета. Удобный и практичный замок-защелка позволяет без усилий закрывать и открывать окна. 

Достоинства алюминиевых окон:

- Отличаются практически не ограниченным сроком службы; 

- Устойчивы против коррозии и других вредных воздействий окружающей среды (кроме электролитической коррозии); 

- Стойкость к нагрузкам; 

- Практически неограниченной стойкостью к теплу и холоду; 

- Не требуют особого ухода; 

- Возможность изготавливать окна очень больших размеров и любых форм; 

- Архитектурно привлекательные, благодаря богатой цветовой палитре. 

Результаты испытаний на соответствие алюминиевого профиля PROVEDAL

Серийный выпуск профиля прессованного из алюминиевых сплавов для строительных конструкций соответствует ГОСТу - 22233-93. Протокол испытаний " 02-00 от 07.08.2000г., оформлено Испытательной лабораторией 000 "Агри-совгаз". 

Результаты испытаний регламентируются нормами UNE-85214- 85208-85204. Испытания выполнены на стенде MARPOSA-BEV-S-20. 

Двери применяются однопольные и двупольные по серии 1.436.2-15. Ворота в проектируемом здании приняты распашные по серии 2.435 – 6. /4/ Ворота состоят из рамы обрамления, двух полотен. Ворота утеплены. Двери имеют приспособления для принудительного закрывания. Экспликация окон и дверей представлена в таблице 11. 



Таблица 11 – Спецификация заполнения оконных и дверных проемов 

Поз.

ГОСТ или серия

Наимено-вание

Кол-во по фасадам

Масса кг

При мечание







1-16

А-М

16-1

М-А

Все-го





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Окна

ОК-1

1.436.2-15

ОСН 13 -18

1

2

-

1

4





ОК-2



ОСН 48 -18

3

3

5

-

11



1800

ОК-3



ОСН 12 -18

1

8

4

26

39



1800

ОК-4



ОСН 10 -18

-

-

1

2

3



1800





Двери













Д-1

ГОСТ 24698-

81

ДГ 21-8

-

-

-

-

8



2100

Д-2



ДГ 21-7

-

-

-

-

94



2100

Д-3



ДД 21-12

-

-

-

-

5



2100

Ворота

Вр-1

2.435-6.

ПВ-2,8-36

5

2

5

-

12



2800

1.5.5 Покрытие (крыша), водоотвод, ограждение

Крыша по проекту предусмотрена совмещенная с уклоном. Крыша должна иметь трехслойный водоизоляционный ковер. В качестве кровельного материала применяем современные рулонные гидроизоляционные материалы. Ассортимент современных кровельных материалов разнообразен. В проекте применяем кровельный материал «Унипласт».

Рулонный кровельный наплавляемый битумно-полимерный материал "Унипласт" изготавливают путем двухстороннего нанесения битумно-полимерной композиции на стеклооснову, состоящей из кровельного битума, полипропилена атактического, наполнителей и мягчителей. В качестве защитного слоя используют крупнозернистую, чешуйчатую посыпку или полимерную пленку. Материал "Унипласт" не подвержен гниению, т.е. биостоек. "Унипласт" по ГОСТ 30244 относится к группе горючести Г4 (сильно - горючие), по ГОСТ 30402 к группе воспламеняемости В3 (умеренно воспламеняемые), по ГОСТ 51032 к группе по распространению пламени РП4 (сильно распространяющие). При производстве "Унипласта" применяются: нефтяной кровельный битум, полипропилен атактический. Температура вспышки и самовоспламенения нефтяных битумов приведены в ГОСТ 9548, полиэтиленовой пленки - в ГОСТ 10354, полипропилена атактического - в ТУ 2211-056-05796653-98. ООО "Промкровля" гарантирует соответствие "Унипласта" требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 2551. Гарантийный срок хранения "Унипласта" - 12 месяцев со дня изготовления. "Унипласт" должен применяться в соответствии со СНиП 3.04.01-87 и СНиП 3.04.03-85. В каждом конкретном случае необходимо пользоваться "Руководством по применению наплавляемого рулонного гидроизоляционного материала "Унипласт". 

Основные физико-механические свойства

УНИПЛАСТ

ХП

ХК

ТП

ТК

Масса материала

3500(+/-)4500

3500(+/-)4500

3500(+/-)4500

3500(+/-)4500

Масса основы, г/м2

55-100

55-100

152-200

152-200

Основа

Стекло-холст

Стекло-холст

Стекло-ткань

Стекло-ткань

Тип покрытия

пленка

вермикулит

пленка

вермикулит

Разрывная сила при натяжении кгс/мм2, не менее

50

50

90

90

Теплостойкость, С, не ниже

100

100

100

100

Водопроницаемость при давлении 0,01 кгс/мм2, не менее

72

72

72

72

Площадь рулона

10(+/-0,1)

10(+/-0,1)

10(+/-0,1)

10(+/-0,1)

Гибкость

-15

-15

-15

-15

Вход на крышу осуществляется по пожарной лестнице. Отвод воды с крыши предусматривается по внутреннему водостоку. Исходя из площади покрытия принимаем 6 водоприемных воронок. Из стояка вода поступает в подземную часть водоотводной сети, которая устраивается из пластмассовых труб. Каждая воронка присоединяется к стояку диаметром 100 мм.



1.5.6 Полы

В производственном здании приняты бетонные, полы, из мозаичных плит. Состоят из плиток размерами 2482486 мм. Укладываются на прослойку из песка или мелкозернистого бетона

При проектировании административно – бытового корпуса использованы 3 типа полов: керамические, линолеумные, мозаичного состава. Полы отделяются от стен, перегородок упругими прокладками из тех же материалов, что и звукоизоляционные прокладки подстилающего слоя. Зазоры около 10 мм в примыкании к стенам перекрываются плинтусами. В полах мокрых помещений гидроизоляционный ковер подстилающего слоя заводится на стену на высоту 0,3 м. Поверх него устраивается плинтус из керамических плиток на армированном стальной сеткой цементно-песчаном растворе. Стык полов в дверных проемах выполняется заподлицо с плоскостью дверного полотна. Экспликация полов приведена в графической части листа 2.

1.5.7 Лестница

Конструктивные элементы лестницы представлены в таблице 12.





Таблица 12 – Номенклатура конструктивных элементов лестницы.

Пози-

ция

Эскиз

Марка

Размеры

 Марка

бетона

Объём

бетона

Вес

т







L

B

H







1

2

3

4

5

6

7

8

9

11



ЛМ-33-60-13

6000

1350

1650

300

0,463

1,98





ЛПП

33.45.13

4500

1350

1650

200

0,303

0,76

12



ОЛ-33-3

3000

710

1650

–

–

–

13



ОПВ-12-2

1210

710

325

–

–

–

1.6 Отделка здания

1.6.1 Наружная отделка

Облицовки панелей покрываются защитно-декоративным лакокрасочным покрытием с сочетанием синего и белых цветов. 

Административно-бытовое здание оштукатуривают по сетке с добавлением соответствующих основному корпусу цветов.

1.6.2 Внутренняя отделка

Туалетные и душевые комнаты облицовываются глазурованными керамическими плитками для поддержания чистоты. Облицовка плитками делается на всю высоту помещения. Плитки укладываются на цементно-песчаном растворе марки 50, для чего их тыльная часть имеет рифление. Для каждого помещения плитки применяются различного цвета, формы, размеров, что придает облицовываемым поверхностям весьма привлекательный вид. В трансформаторной, аппаратном помещении, электрощитовой и других производственных отделениях стены штукатурятся с добавлением цветных цементов теплых тонов.

Технологическое оборудование, постоянно попадающее в поле зрения работающих тоже окрашиваются в светлые тона. Открытые стальные конструкции тщательно выкрашивают масляными красками или покрывают другими антикоррозионными составами.

Ступени и подступенки лестниц облицовываются мраморными полированными плитами на цементно – песчаном растворе М 100. Производится укладка подоконных мраморных плит.

Криволинейные и плоские оконные и дверные откосы также оштукатуриваются. Производится известковая окраска по оштукатуренным поверхностям, побелка потолков густотертыми белилами. Отдельные помещения подвергаются окраске водоэмульсионными и пентафталевыми красками. Декоративная отделка полотен дверей. Стены, потолки и внутренние конструкции помещений цехов должны окрашиваться огнеупорной краской светлых тонов. Отделка производственных помещений должна исключать возможность накопления пыли, поглощения паров и газов и допускать систематическую уборку поверхности влажным способом.

1.7 Инженерное оборудование

1.7.1 Водопровод

Воду в промышленном предприятии используют на хозяйственно-бытовые, производственные и противопожарные нужды. Водопровод ведется от сетей промплощадки, напор на вводе – 24 м. На предприятии предусмотрен запас чистой воды в резервуарах. Работники горячих участков цеха должны снабжаться подсоленной газированной водой с содержанием 0,5% поваренной соли из расчета 4-5 л на человека в смену, для чего необходимо устанавливают сатураторные установки. Устройства питьевого водоснабжения должны содержаться в чистоте, иметь установку для ополаскивания стаканов, сливные раковины или специальные приемники для сливания воды.

В производственных помещениях цехов, где проводятся работы с вредными веществами (кислотами, щелочами и т.п.), для промывания глаз и кожи устроены фонтанчики в количестве и в местах, обеспечивающих пользование ими не позднее чем через 6-12 секунд после поражения.

1.7.2 Отопление

Система отопления устраивается в помещениях административно –бытового корпуса и принимается центральная двухтрубная система отопления от городских сетей. Вид теплоносителя – вода с параметрами 150 – 700 С.

1.7.3 Канализация

Канализация – раздельная: производственная, бытовая и дождевая в городскую сеть. Отвод сточных вод осуществляется по закрытым самотечным трубам. Все унитазы в туалетах оборудованы индивидуальными смывными бачками. В душевых, располагаемых на междуэтажных перекрытиях предусматривается устройство душевых поддонов. Для здания ремонтного цеха предусматривается несколько систем канализации, предназначенных для отвода вод, требующих предварительной очистки или обработки и отличающихся по составу, агрессивности и другим показателям, с учетом которых смешение этих сточных вод недопустимо.

Канализационные трубы, расположенные в подпольных каналах прокладываются ниже водопроводных не менее чем на 10 см.

Трубопроводы для кислых растворов выполняются из кислотостойких материалов (например, керамики, винипласта и т.д.); для цианисто-щелочных растворов - из стали и чугуна.

Спуск кислых и щелочных растворов производится по отдельным каналам или трубопроводам.

Воду из баков промывки деталей после их обработки в расплавах и отработанные щелочные расплавы периодически сливают в специальную емкость и отправляют для нейтрализации на локальные очистные сооружения.

1.7.4 Электроснабжение

Электроснабжение – от городской сети напряжением 380/220В. Вся провод-ка прокладывается в пластмассовых пакетах согласно требованиям безопасности. В цехах в качестве рабочего освещения используется система общего освещения. Организованно комбинированное освещение на рабочих местах, где для качественного и безопасного выполнения производственных операций необходимо дополнительное освещение.

Для освещения рабочих помещений используются светильники с люминесцентными лампами, а также с лампами типа ДРЛ, ДРИ. Лампы накаливания применяются для освещения проходов, для местного освещения рабочих мест, а также для аварийного или эвакуационного освещения.

Аварийное освещение, автоматически включаемое в случае аварийного отключения рабочего освещения, предусматривается на рабочих местах, технологических участках, где невозможно немедленное прекращение работы (работы на газовых печах, установках получения контролируемых атмосфер, работы с цианистыми солями, кислотами), и на участках, где внезапное прекращение технологического процесса сопряжено с опасностью для жизни людей или большими экономическими потерями.

1.7.5 Слаботочные устройства

В качестве слаботочных устройств в здании предусмотрено: распредели-тельная комплексная сеть, радиотрансляционная сеть, местная, городская, оперативная телефонная связь, пожарная сигнализация. 

1.7.6 Вентиляция

В помещениях цехов используется как естественная, так и искусственная вентиляция.

Аэрация производственных помещений производится путем открывания окон, отверстий вентиляционных шахт. Открывание производится по специально разработанной в организации инструкции с учетом времени года и направления ветров, а также с учетом исключения возможности попадания вредных веществ из одного помещения в другое.

Воздух, удаляемый из производственных помещений и от оборудования, перед выбросом в атмосферу должен быть подвергнут очистке от вредных веществ в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05.

Предусмотрена аварийная дистанционная вентиляция

Вентиляционное оборудование, трубопроводы и воздуховоды, размещаемые в помещениях с агрессивной средой или предназначенные для транспортировки воздуха с агрессивными газами, парами и пылью, должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов или защищены соответствующими покрытиями.

1.8 Охрана окружающей среды

Производственный шум и вибрация – все трущиеся механизмы должны быть хорошо смазаны, где необходимо должны быть установлены детали из неметаллических материалов. Ослабление шума от вытяжной вентиляции достигается плавностью движения воздушного потока, плавными переходами в местах изменения направления трубопровода.

Запыленность воздуха – для предотвращения распространения пыли шлифовальный станок оборудован защитообеспечивающим кожухом, работы в пескоструйной камере должны проводиться рабочими только в специальных средствах защиты.

Выброс вредных веществ в окружающую среду осуществляется через герметичную вентиляцию. Вентиляция снабжена фильтрами ФВГ-Т. Эффективность очистки – 92/98 % (фильтры устанавливаются на выходе).

Очищение воздуха рабочей зоны от пыли осуществляется вентиляционным и пылеулавливающим устройством – циклон.

Также предусмотрена система пожаротушения, датчики которой реагируют либо на повышение температуры, либо на повышение задымленности. Для тушения пожара используются такие индивидуальные средства: огнетушители, песок. Для тушения начинающихся пожаров применяются огнетушители марки Ю-5, который специально предназначены для тушения очагов пожаров всех видов горючих веществ и электроустановок. 

Очистка воздуха перед выбросом в атмосферу проходит двух ступенчато. Поскольку металлическая пыль может быть крупной (больше 10 мкм) необходимо отделить от мелкой – первая степень очистки для этого можем применить циклоны – действие основано на принципе центробежной сепарации. Степень очистки до 90 %. Очищенный в циклоне воздух подаётся в ячейковые фильтры, представляющие собой каркасы с фильтрующими элементами, выполненными из набора металлических сеток. Степень очистки до 80 %. Концентрация в пределах 3-5 мг/м3 марка фильтра ФИАП.

Для очистки воздуха от паров и щелочи можно использовать волоконные и сетчатые туманоуловители. Принцип действия основан на осаждении капель смачивающей жидкости поверхности пор с последующим стеканием жидкости под действием силы тяжести.

Территория, свободная от застройки, благоустраивается в соответствие с функциональным зонированием участка и озеленяется деревьями и газонами. 

Мусор складывается в специальные контейнеры и вывозится с территории базы мусоровозами на городскую свалку.



Список используемых источников

1 СНиП 2-3-79** Строительная теплотехника. – М.: Госстрой России, 2001. – 37 с.

2 СК 3.01 П-1 том 1, 2. – 278 с.

3 СК 3.01 – 23. – 389 с.

4 СК 3.01 П-5 - 368 с.

5 СНиП 23-01-2003 Строительная климатология.-М.: ГУП ЦПП, 2000.-58 с.

6 СНиП 2-4-79 Строительная светотехника. – М.: Госстрой России, 1979. – 43 с.

7 СНиП 2.09.02-85* Производственные здания. – М.: Госстрой России, 1991. – 24 с.

8 СНиП 2.07.01-89 Планировка и застройка гражданских и сельскохозяйственных зданий. – М.: Госстрой России, 1989. – 28 с.

9 СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания. – М.: Госстрой России, 1995. – 21 с.

10 Шерешевский И.А.. Конструирование зданий и сооружений. – М.: Высшая школа, 1980. – 241 с., ил.

11 Трепененков Р.И.. Альбом чертежей. – М.: Высшая школа, 1985. – 254 с., ил.

12 Шубин П.Ф.. Архитектура гражданских и промышленных зданий. – М.: Высшая школа, 1977. – 132 с., ил.

13 Дятков С.В.. Архитектура промышленных зданий. – М.: Высшая школа 1984. – 208 с., ил.