Водоснабжение и канализация индивидуального жилого здания

Водоснабжение и канализация индивидуального жилого здания

Государственный комитет Российской Федерации



по высшему образованию



Вологодский политехнический институт



Кафедра водоснабжения и водоотведения



КУРСОВАЯ РАБОТА



" Инженеpные сети и сооpужения "

Холодное водоснабжение и канализация здания.



Выполнил студент:



Секретарев Е. В.



группа: СП-31



Проверил преподаватель:



Медиоланская М. М.



г. Вологда

1998г. 



С О Д Е Р Ж А Н И Е



ВВЕДЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3



ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ.



Конструктивная система внутреннего

водопровода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4



Гидравлический расчет сети внутреннего

водопровода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5



Определение требуемого напора в наружной

водопроводной сети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7



ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ. 



Материалы труб для систем внутренней

канализации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9



Внутренняя канализация жилого здания . . . . . . . . . 10



Расчет внутренних водостоков . . . . . . . . . . . . . . . . 11



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ДВОРОВОЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ



Расчет трубопровода дворовой канализации. . . . 14



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16



СПЕЦИФИКАЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19





-2-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ



Система внутреннего холодного водоснабжения зданий запроектирована в соответствии со СНиП [2].

Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод проектируется для подачи воды питьевого качества, соответствующей ГОСТ 2874-82 из наружной водопроводной сети. В систему внутреннего хозяйственного питьевого водопровода входят: ввод, водомерный узел, разводящая сеть

труб, водоразборная, смесительная, запорная и регулирующая арматура.



Конструктивная система внутреннего водопровода



Система внутреннего водопровода выбрана в соответствии с 3.6 [2]. Произведено ориентировочное значение величина напора в точке подключения ввода к наружной водопроводной сети.( требуемый напор - это напор, обеспечивающий бесперебойную подачу воды во все точки

внутреннего водопровода) Эта величина определяется по приближенной формуле:



Hн = 10 + (n - 1) * 4 ,



где Hн - требуемый напор в наружной сети, м. вод.ст.;



10 - напор, требуемый при одноэтажной застройке, м.вод.ст.

n - число этажей в здании;

4 - напор, необходимый для каждого последующего этажа выше первого, м.вод.ст.;



Hн = 10 + (1-1) * 4 = 10 м.



Выбиpаем систему внутpеннего водопpовода без повысительных насосов и водонапоpного бака, так как 

Hн < Hгар (10 <21) 



- 3-



Гидравлический расчет сети внутреннего водопровода



На аксонометрической схеме намечают расчетную линию от самого удаленного и высоко расположенного прибора до диктующей точки и определяется длина участков.

Гидравлический расчет сети проводится по максимальному секундному расходу, который определяется по формуле:



q = 5 * q0 * a л/с,



где q0- расход одним прибором величина которого определяется по табл 1. [2] Т.к. на расчетных участках сети при-

боры различных типов, то значение q0 принято по прибору рас-ход которого является наибольшим.



a - величина определена в зависимости от общего

числа приборов N на расчетном участке сети и вероятности его действия Р, которая принята по приложению 2 [2]

Вероятность действия прибора P зависит от степени благоустройства здания



Qч * U 15.6*4

Pобщ = ---------------- ; Робщ= ----------------- = 0.023

3600 *q0 * N 3600 * 0.25 * 3



где Qч - норма расхода воды, л, одним потребителем в час наибольшего водопотребления, которая принята в соответствии с таблицей 2 [2]

N - общее число приборов, обслуживающих потребителей;

U - общее число одинаковых потребителей в здании.

Результаты расчета приведены в приложении 1 табл. 1.

Внутри здания, устанавливают водомерный узел, в котором монтируется счетчик воды и устройство для его отключения и проверки. 



-4-

Водомерные узлы могут быть простыми и обводными.



Qн > 0.04 * Qсут.max ,



где Qн - номинальный расход воды через счетчик, м/ч,

определен по таб 6 [1].

Qсут.max - максимальный суточный расход в здании, м /сут, определенный по формуле:



Q * U

Qсут.max.= ------------ ,

1000



где Q - норма водопотребления л/сут [2] ( Q=300л/сут)

U - количество потребителей. ( U=10 )

Тип и калибр счетчика проверен (по потерям напора в нем) на пропуск расчетного расхода воды по формуле:



h = S * q0 ; h = 10*0.345 2 = 1.19 < 2.5, м. 



где S - гидравлическое сопротивление счетчика,

зависящей от калибра (S=10)

q0 - максимальный секундный расход воды на вводе в здание, л/с. Qн = 0.345 м3/ч



4 * 230

Qсут.max.= ------------ = 0.92 ; Qн > 1.152

1000



Выбиpаем кpыльчатый счетчик (вк ГОСТ-6019-83) калибp 20

qmax = 10л/ч ;

qmin = 0.1л/ч ;



-5-



Определение требуемого напора в наружной

водопроводной сети



Требуемый напор в наружной сети в точек присоединения ввода определяется вторично по формуле:



Hтр = hг + hввод + hтр + hсч + hм + hр , м;



где hг - геометрическая высота подъема (разность отметок наивысшего прибора и оси ввода);

hввод - потери напора на вводе; (0.006)

hтр - потери напора во внутренней сети по расчетному

направлению; (3.404)

hсч - потери напора в счетчике воды; (1.19)

hм - местные потери напора; (0.17)

hр - рабочий напор у диктующего крана (таб 1 [2]) (2)



Результаты расчета системы внутреннего холодного водоснабжения здания сведены в табл 1.



Hтр= 3.4+ 0.006 + 3.404+1.19 + 0.17+ 2 = 10.17 , м. 



Повысительных установок не тpебуется ,



так как Hтр < Hгар (10.17< 20 )



-6-



ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ



ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ



Внутренняя бытовая канализация зданий состоит из приемников сточной жидкости (санитарных приборов) и систем трубопроводов, отводящих ее в дворовую или внутриквартальную канализацию.



Системы внутренней канализации



В зависимости от назначения или предъявляемых требований к сбору СВ проектируются системы внутренней канализации:

- бытовые для отведения сточных вод от санитарных приборов: унитазов, раковин, ванн, моек и др.;

- производственные - для отведения сточных вод производств;

- объединенная - для отведения бытовых и производ- ственных сточных вод при условии их совместной тран- спортировки и очистки;

- внутренние водостоки - для отведения дождевых и талых вод.

В жилых, общественных и административных зданий проектируется бытовая система внутренней канализации.

Система внутренней канализации спроектирована безнапорной, т.е. самотечными.



Материалы труб для систем

внутренней канализации.



Для внутренних систем канализации в жилых и общественных зданиях применяются в основном чугунные и реже пластмассовые и асбестоцементные трубы.

Чугунные канализационные трубы (ГОСТ 6942-80) изготовляются диаметром 50, 100, 150 мм. длинной от 500 до 2200 мм.

Пластмассовые канализационные трубы (ГОСТ 22689-77) изготовляются из полиэтилена диаметром 50-100 мм.



-7-



Соединения чугунных и пластмассовых труб между собой в узлы производится соответственно с помощью раструбов и фасонных частей (раструбных) чугунных или пластмассовых. Фасонные части выпускаются промышленностью следующих типов: отводы под углом 90°, 110°, 135°, 150°, тройники и крестовины косые и прямые, переходы, муфты, отступы,

ревизии, прочистки, и гидравлические затворы.



Внутренняя канализация

жилого здания.



Внутренняя канализационная сеть состоит из следующих элементов: отводных труб, стояков, выпусков, вытяжных труб и устройств для прочистки.

Отводные трубы - служат для отвода сточных вод от санитарных приборов к стоякам и как правило, эти трубы прокладываются по полу.

Стояки - принимают сточные воды отводных линий. Они устанавливаются в местах размещения санитарных приборов ближе к приборам, в которые поступают наиболее загрязненные стояки.



Расчет системы канализации.



Расчет канализационной сети проводится по максимальному секундному расходу, который определяется по формуле:



q = 5 * q0 * a л/с, q =5 * 1.6 * 0.2 = 1.6 л/с 



где q0- расход стоков от санитарно - 

технического прибора величина которого определяется по табл. 2. [1] 

q0 =1.6 принято по прибору расход которого является наибольшим.



a - величина определена в зависимости от общего

числа приборов N на расчетном участке сети и вероятности его действия Р, которая принята по приложению 2 [2]

Вероятность действия прибора P зависит от степени благоустройства здания

-8-

Qч * U 15.6*4

Pобщ = ---------------- ; Робщ= ----------------- = 0.002163

3600 *q0 * N 3600 * 1.6 * 5



где Qч - норма расхода воды, л, одним потребителем в час наибольшего водопотребления, которая принята в соответствии с таблицей 2 [2]

N - общее число приборов, обслуживающих потребителей;

U - общее число одинаковых потребителей в здании.



N * P = 0.011 a = 0.2



Максимальный секундный расчет сточной жидкости в л/с на участках канализационной сети определяется по формулам:



при qк < 8 л/с qк = qв + qпр

при qк > 8 л/c qк = q,



qK = 1.6 + 1.6 = 3.2 л/с 

где q - максимальный секундный расход на расчетном участке канализационной сети, поступающий на расчетный участок канализационной сети быть подобраны 

так, чтобы соблюдалось условие:

____

V * Цh / d > 0.6,



где V - скорость движения сточной жидкости в трубопроводах , м/с;



h/d - наполнение трубопровода.



- 9-



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ДВОРОВОЙ И 



ВHУТРИКВАРТАЛЬHОЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ 



Из задания сточные воды отводятся в наружную дворовую канализацию через систему трубопроводов.

При проектировании дворовой канализации необходимо наметить трассу сети, места установки смотровых колодцев, принять материал и диаметр труб, начальную глубину заложения.

Дворовая сеть подключается к городской канализации в т. А (см. Ген. план).

Перед присоединением к наружной сети на расстоянии 1-1.5 м от красной линии застройки устанавливают контрольный колодец. Для контроля за работой сети и ее прочистки устраивают смотровые колодцы в местах присоединения выпусков, на поворотах, в местах изменения диаметров и уклонов труб, на прямых участках на расстояниях не более 35 м при диаметре труб 150 мм и 50 м при диаметре труб 200-450 мм.

Смотровые колодцы проектируют из сборных железобетонных элементов или кирпича. Колодцы перекрывают чугунными люками диаметром 650 мм со съемными крышками. Дно колодцев (полки лотка) выполняют с уклоном 0.02 в сторону лотка.

Расчет трубопровода дворовой

канализации



Трубопроводы дворовой канализации рассчитываются из условия самотечной транспортировки сточной жидкости с самоочищающейся скоростью движения не менее 0.7 м/с, частичным наполнением трубы h/d не более 0.6 (для диаметра 150 мм). 

На ген. плане нанесены выпуски из здания, дворовая канализация и смотровые колодцы. Дворовая сeть разбита на расчетные участки, границами которых являются места установки смотровых колодцев.

На каждом расчетном участке определяется:

N - количество приборов от которых отводится сточ-

ная жидкость на данный расчетный участок;



- 10-

расход q0 и Робщ определены по формуле из расчета внутреннего водопровода;

a - в зависимости от N*P берется по СНиП [2] расчетный расход сточной жидкости q по формуле из расчета внутреннего водопровода;

максимальный секундный расход сточной жидкости

qк определяется по формуле из расчета внутренней канали- зации.

По найденным расходам сточной жидкости и принятому диаметру определяется скорость движения сточной жидкости и наполнение по номограмме для гидравлического расчета канализационных трубопроводов [2]. При принятом материале и диаметре труб, известных величинах наполнения и скорости движения определяют минимальный уклон, с учетом которого

должны укладываться трубы по номограмме для гидравлического расчета канализационных трубопроводов [2].

После этого определяются отметки лотков и глубины залегания труб в начале и конце расчетных участков.

Величина перепада Dh в м. определяют по формуле:



Dh = i * l ,



где i - уклон трубопровода на расчетном участке;

l - длина расчетного участка в м.;

Отметка лотка трубы на выпуске сточной жидкости из здания определяется по формуле:

Hл = Hз - hпр + 0.3 ,

где Hз - отметка земли у здания на выпуске;

hпр - нормативная величина сезонного промерзания грунта, м.

0.3 - запас, обеспечивающий эксплуатацию труб в зоне промерзания.

Отметка лотка трубы в конечной расчетной точке Hк , определяется по формуле:

Hк = Hл - Dh



Результат расчета дворовой канализации сети в табл. 2.

На основании расчетов вычерчен профиль дворовой канализационной сети.

- 11-



C П И С О К Л И Т Е Р А Т У Р Ы



1. Методические указания к выполнению курсового проекта

"Санитарно - техническое оборудование зданий" Ч1,Ч2 ; 1986г. 



2. Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и 

канализация зданий. 

СНиП 2.04.01-85.-М.: Стройиздат, 1985, -56 с.



3.Справочник проектировщика Внутренние санитарно - технические

устройства. Ч1. М. Стройиздат , 1975.



П Р И Л О Ж Е Н И Е 1.



Таблица 1. 



N

Длина

Число приборов

Расход

Робщ

N * P

a

q=5qoa

d,

V,

Потери напора , м





Участка

участка, 

м. 

Мойка

Умываль-

ник

Ванна

Смывной 

бачок

Всего

л/с



или

Рхол 





л/с

мм

м/с



на 1 погон-

ный метр, i

i * l



1 - 2

0.3



1





1

0.25

0.023

0.013

0.20

0.25

20

0.74

0.0095

0.0028







2 - 3

4.00



1

1



1

0.25

0.023

0.039

0.254

0.317

20

1.03

0.178

0.712







3 - 4

9.50



1

1

1

3

0.25

0.023

0.052

0.276

0.345

20

1.03

0.178

1.691







4 - 5

1.2



2

1

2

5

0.25

0.023

0.052

0.276

0.345

20

1.03

0.178

0.213



































Сумма =

3.404







5-ввод

1 3.5



2

1

2

5

0.25

0.023

0.052

0.276

0.345

50

0.2

0.002

0.006





0.2

0.011



1.408

1.408

32

1.20

0.132

0.449

























































































































































































































































































































П Р И Л О Ж Е Н И Е 2.



Таблица 2. 



Учас-

Расход,

Длинна,

d,

h/d

V,

i

i * l,

Отметка, м

ток

л/с

мм

мм



м/с



м



начала

конца

СК1-СК2

3.2

9000

150

0.6

0.7

0.008

0.072

15.750

15.428





СК2-КК3

3.2

13500

150

0.6

0.7

0.008

0.108

14.728

14.32





КК3-ГКК

3.2

3000

150

0.3

0.7

0.008

0.024

14.196

14.000







С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я



Марка



Обозначение

Наименование

Кол-во

Масса

Примечание



Внутренний водопровод









ГОСТ 3262 - 75

Трубы













Ж 10

8

0.79

l = 5 м















1

ГОСТ 8957-75

Муфта переходная

50х25 мм.

1

0.41

















2

ГОСТ 8961-75

Контргайка 25 мм.

1

0.077

















3



Сгон Ф 25мм.

1



















4

ГОСТ 8957-75

Муфта переходная

























25х20 мм.

1

0.147

















5

ГОСТ 8961-75

Контргайка 20 мм.

4

0.041







1

0.041















6



Сгон Ф 20 мм.

9



















7

ГОСТ 8948 - 75

Тройник

5

0.17

















8

ГОСТ 6019-83

Водомер крыльча-

1























тый Ф 20 мм.





















9

ГОСТ 9086-74

Вентиль запорный

3

0.47

















10

ГОСТ 8946 - 75

Угольник прямой

1

0.15











































11

ГОСТ 18874 - 74

Сливной кран

3

2.3

















Внутренняя канализация



















1

ГОСТ 9583 - 86

Трубы чугунные













Ж 100

19



l = 2 м















2



Сифоны

5

0.56

















3



Косые выпуски

4

0.34

















4



Ревизии

1



















5



Прочистки

0



















Дворовая канализация



















1

ГОСТ 286 - 82

Асбестоцементные

трубы













Ж 150

6



l = 2 м















2



Ж/Б колодцы

























Ж 700

6

15

h = 1 м















Санитарные приборы



















1

ГОСТ 23759 - 79

Умывальники

2







2

ГОСТ 24843 - 81

Мойки





















3

ГОСТ 1154 - 80

Ванны чугунные эмалированные

1



















4

ГОСТ 2284 - 77

Унитазы

2