Обоснование оптимальной электротехнической службы в хозяйстве

Министерство сельского хозяйства  РФ.

Волгоградская  государственная  сельскохозяйственная  академия









                                                                               













курсовой  Проэкт



 На тему: «Обоснование оптимальной электротехнической службы в хозяйстве.»







                 













Выполнила: студентка зССО 

ф-та «Электрификация с/х»

                                                                                  Группа: 32  

                                                                                 ЯнюшкинаС.И.



        Проверил: Курапин В.Н.











                                                                        





	

	

	Волгоград 2011

          

 

Аннотация



Курсовой проект посвящен разработке организационных и технических мероприятий по проведению планово-предупредительного ремонта электрооборудования.











КУРСОВАЯ РАБОТА















изм

лист

№ документа

Подпись

Дата



Разработал

Янюшкина СИ





Обоснование оптимальной электротехнической службы в хозяйстве

ЛИТЕР

ЛИСТ

ЛИСТОВ

Проверил

Курапин В.Н. 







У

1















ВГСХА Эл. зССО-32





























Введение



Правильная организация технического обслуживания и ремонта позволяет поддерживать электрооборудование в исправном состоянии в течении всего периода эксплуатации и обеспечивает   его бесперебойную и экономическую работу.

Высокий уровень эксплуатационной надежности электрооборудования может быть обеспечен благодаря четкой организации и современному оснащению ремонтного производства, соблюдению правил технической эксплуатации, качественному выполнению операций по обслуживанию и ремонту электрооборудования.

Техническое обслуживание состоит из комплекса организационно технических мероприятий , повышающих надежность, долговечность и техническую готовность электрооборудования в процессе эксплуатации.

При эксплуатации электрооборудования его техническое состояние непрерывно изменяется из-за износа и поломок деталей, нарушений регулировок , ослабление креплений и пр. даже незначительная неисправность , если её своевременно не обнаружить и не устранить , может привести к выходу из строя электрооборудования, а в некоторых случаях к аварии.

Одной из наиболее действительных мер по поддержанию электрооборудования на высоком техническом уровне и значительному продлению его работоспособности является своевременный и качественный ремонт.

Поэтому задачей данного курсового проекта является такая организация работы электротехнического персонала, которая способна повысить эффективность работы всех электроустановок.



	









Янюшкина 







КУРСОВАЯ РАБОТА



листТ с





Курапин В.Н.   







2

Изм

лист т

№ документа

Подпись

Дата





	

	Основная часть

	Анализ хозяйственной деятельности

	

Завод по производству гипса, гипсовых строительных материалов и изделий расположен г.Михайловка Волгоградской обл. 

Режим работы производства непрерывный: 350 дней в году, в 2 смены по 12 часов.

В цехе по производству сухих строительных смесей расположены 3 линии. Первая выпускает сухие смеси на цементной основе. Вторая производит смеси на основе гипсового вяжущего. Третья (рассматривается в данной курсовой работе) также производит на основе гипсового вяжущего.

Описание технологического процесса.

Компоненты сухой смеси (известняковая мука, песок кварцевый, кальцит и др.) с помощью шнеков подаются через весовой дозатор в смеситель периодического действия. В этот же смеситель через специальный люк вводятся химические добавки. По истечении времени смешивания, определяемого рецептом смеси, производится разгрузка смесителя в бункер вращающейся фасовочной машины. Фасовка сухих строительных смесей производятся бумажные мешки по 15-30 кг. Расфасованные сухие смеси транспортируются конвейерами на участок паллетизации сухих строительных смесей. Здесь мешки укладываются на поддоны и упаковываются в полиэтиленовую плёнку.

Общая площадь цеха по производству сухих строительных смесей составляет 5508,0 м2 

Потребность в энергоносителях цеха по производству сухих строительных смесей Ру=929,4кВт.

 Электрооборудование производства сухих строительных смесей относятся к электрооборудованию общего назначения или общепромышленному. 







Янюшкина







КУРСОВАЯ РАБОТА





лист ст





Курапин В.Н.







3

Изм

лист т

№ документа

Подпись

Дата







Разработка организационных и технических мероприятий по

техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования



Планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту осуществляется в виде годового графика.

Исходными данными для составления графика являются: сведения по паспортизации электрооборудования объекта; периодичность проведения работ по обслуживанию и ремонту с учетом коэффициента сезонности и продолжительности работы электрооборудования в смену.

Рассмотрим процесс составления и расчета графика  на примере питателя роторного, находящегося в линии подачи микрокалицита участка по производству сухих строительных смесей на основе гипсового вяжущего.

Колонки № 1-4 являются исходными данными для составления графика.

Колонка № 5 «Количество условных единиц УЕЭ». В данной колонке количество оборудования умножается на переводной коэффициент (Приложение 2 «Коэффициенты перевода электротехнического оборудования в условные единицы») с учетом окружающей среды (колонка № 6). В нашем случае: 201*0,67=134,94 условных единицы.

Колонка № 6 «Окружающая среда»: по характеру помещение цеха по производству сухих строительных смесей  относится к пыльным помещениям. Электрооборудование данного цеха имеет степень защиты IР44.

Колонка № 7 «Число часов работы в сутки». Выбирается для каждого оборудования индивидуально, исходя из технических данных оборудования и условий эксплуатации. Для питателя роторного принимаем число работы в сутки равным 8.

Колонка № 8 «Число месяцев работы в году». Для всего оборудования принимаем число месяцев работы в году равным 12.

Колонки №№ 9-10 «Нормированная периодичность ТО и ТР». Данные колонки заполняются в соответствии с Приложением 1 «Периодичность проведения работ по ТО и ТР электрооборудования». Нормированная периодичность для питателя роторного ТО=3; ТР=24.

Колонки №№ 11-12 «Скорректированная периодичность ТО и ТР».



























 При заполнении данных колонок следует учитывать: 1) при работе электродвигателей















Янюшкина







КУРСОВАЯ РАБОТА



лист ст





Курапин В.Н.







7

Изм

лист т

№ документа

Подпись

Дата







При работе электродвигателя от 8 до 12 часов скорректированная периодичность равна нормированной. При использовании двигателя менее 8 часов в сутки скорректированную периодичность ТО и ТР умножаем на коэффициент 1,7 , а при использовании электродвигателя более 16 часов в сутки скорректированную периодичность умножаем на коэффициент 0,75. 

Колонки №№ 13-24. В данных колонках  распределяются работы по ТО и ТР на год по месяцам в соответствии со скорректированной периодичностью при условии, что последняя дата проведения ТР нам неизвестна.

Колонки №№ 25-26 «Нормированные затраты труда на один ТО и ТР». Нормированные затраты труда приведены в Приложениях 2-12 «Трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта».



Трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта



Годовые затраты труда в человеко-часах на ТО и ТР электрооборудования являются основой для определения объема работ электротехнической службы и количества обслуживающего электротехнического персонала. Суммарные затраты (колонка № 27) определяется как сумма затрат труда на ТО и ТР i-го вида оборудования с количеством единиц оборудования п: 

3i=п(3ТОi·ΣпТО+3ТРi·ΣпТР)

Для питателя роторного:     3=2(3·0,3+1·3,9)=9,6 чел.час.









Янюшкина







КУРСОВАЯ РАБОТА



лист





Курапин В.Н.







8

Изм

лист т

№ документа

Подпись

Дата







Обоснование структуры и штата электротехнической службы



Энергетическая служба комплектуется штатом специалистов, инженерно-технических работников, электриков, электромонтеров, теплотехников и других специалистов в зависимости от наличия и количества действующих энергетических установок. Состав инженерно-технических работников энергетической службы определяется по типовым нормативам в зависимости от количества условных единиц электрических установок в хозяйстве и годового потребления электроэнергии на производственные нужды.

Количество персонала в группе определяется по формуле:



где: 

к – коэффициент, учитывающий удаленность электрооборудования от центрального пункта ТО. к=1,08  при l=5 км, l – средняя удаленность электрооборудования от центрального пункта ТО до производственного объекта, содержащего электродвигатели, км;

З – годовые затраты труда на ТО и ТР, чел.-ч.;

Ф – годовой фонд рабочего времени одного рабочего



где:

dк – число календарных дней;

dв – число выходных дней;

dп – число праздничных дней;

dо – число отпускных дней;

t – средняя продолжительность рабочей смены, t= 8,2 ч (при двух выходных днях в неделю)

q- коэффициент, учитывающий потери рабочего времени по уважительным причинам q=0,96;

в – число часов, на которое укорочен предпраздничный день – в=1;

dпп – число праздничных дней. 

 час.

Тогда чел.

Количество персонала в дежурной (оперативной) группе определяем по









Янюшкина







КУРСОВАЯ РАБОТА



лист





Курапин В.Н.







9

Изм

лист т

№ документа

Подпись

Дата





	

	формуле: 

	 чел.

	Общее количество персонала определяем по формуле:

	 чел.

	Таким образом, принимаем 1 человека, с оплатой труда 1,5 ставки.











Янюшкина







КУРСОВАЯ РАБОТА



лист т





Курапин В.Н.







10

Изм

лист т

№ документа

Подпись

Дата







Проектирование пункта (поста электрика) для проведения работ

по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования



Материально-техническая база для ремонта и обслуживания должна включать как стационарные пункты, так и передвижные мобильные средства. К стационарным относятся посты электрика, пункты технического обслуживания, ремонтно-производственные базы. 

Пост электрика предназначен для проведения работ по профилактике, техническому обслуживанию, мелкому ремонту электрооборудования отдельных энергонасыщенных объектов. Пост электрика размещают в одном из помещений обслуживаемого объекта. Пункт технического обслуживания предназначен для проведения ремонтных работ силового электрооборудования, пуско-защитной аппаратуры и аппаратуры автоматики, проведения подготовительно-монтажных работ, а также для испытаний, настройки и регулировки электрооборудования, хранения инструмента, материалов и защитных средств. Пункт технического обслуживания размещают, как правило, на центральной усадьбе хозяйства. 

Электроизмерительные передвижные автолаборатории предназначены для проведения профилактики, диагностики, текущего ремонта, наладки и настройки аппаратуры управления на местах установки электрооборудования.



Определение годовой программы ремонтного предприятия



Годовая программа ремонтного предприятия определяется исходя из годового объема работ по текущему ремонту электрооборудования, выраженного в условных единицах ремонта УЕР. Под УЕР понимают затраты на ТО и ТР электродвигателя условной мощностью 5 кВт закрытого исполнения напряжением 380/220 В с частотой вращения 1500 мин-1.

Трудоемкость одной условной единицы составляет:

технический учет   -  0,5 чел.-час.;

замена смазки        - 0,25 чел.-час.;









Янюшкина







КУРСОВАЯ РАБОТА



лист т





Курапин В.Н.







11

Изм

лист т

№ документа

Подпись

Дата







текущий ремонт    -  4,8 чел.-час.;

капитальный ремонт   - 12,5 чел.-час.

При известном годовом объеме ТО и ТР электрооборудования и трудоемкости этого вида работы годовая программа ремонтного предприятия может быть определена по формуле:



 УЕР



Расчет производственных площадей и компоновка 

индивидуальной базы



Производственная площадь поста электрика определяется в зависимости от годовой программы и количества электромонтеров группы ремонта.

Ориентировочно общая площадь может быть определена по объему электрооборудования объекта в УЕР:



где: р1 – удельная норма площади на 1 УЕР, при N<1000 р1=0,1;

      NУЕР – количество УЕР на объекте.

м2

Общая площадь может быть также рассчитана по количеству электромонтеров группы ремонта и аварийной бригады



где: р2 – удельная норма площади на одного электрика группы ремонта и аварийной бригады, при m ≤ 8  р2=25 м2/человека 

м2 , принимаем  Fе=25 м2 

Распределение площадей между участками и отдельными помещениями ориентировочно может быть принято следующим:

- участок очистки и разборки – 10 %;

- силового оборудования – 30 %;







Янюшкина







КУРСОВАЯ РАБОТА



лист т





Курапин В.Н.







12

Изм

лист т

№ документа

Подпись

Дата







- ремонта пуско-защитной аппаратуры – 15%;

- ремонта, пропитки, сушки обмоток – 10 %;

- склад – 15 %;

- помещение для персонала 20 %.

План ремонтно-производственной базы приведен на рисунке 1.4.1.

Для организации ремонта электрооборудования может быть рекомендована технологическая схема, представленная на рисунке 1.4.2.

Каждый  участок должен быть оснащен технологическим оборудованием, приспособлениями, приборами и инструментами  в зависимости от технологии ремонта и вида электрооборудования. Перечень приборов и инструментов приведен в таблице 1.4.1. 







Янюшкина







КУРСОВАЯ РАБОТА



лист т





Курапин В.Н.







13



лист т

№ документа

Подпись

	Дата







                                                                                                                      М 1:50





Рис.1.4.1. План ремонтно-производственной базы





Янюшкина







КУРСОВАЯ РАБОТА



лист т





Курапин В.Н.







15



лист т

№ документа

Подпись

Дата







Экспликация оборудования ремонтно-производственной базы

Позиция

Наименование

Количество

Примечание

1

Стеллаж для поступающих на ремонт электрических машин 

1

шт.

2

Верстак для разборки

1

шт.

3

Камера для очистки

1

шт.

4

Верстак для ремонта деталей 

1

шт.

5

Шкаф для запасных деталей

1

шт.

6

Пропиточная ванна

1

шт.

7

Сушильный шкаф

1

шт.

8

Кран-балка

1

шт.

9

Стеллаж для деталей

1

шт.

10

Верстак для сборки

1

шт.

11

Канцелярский стол

1

шт.

12

Стул

1

шт.

13

Обкаточный стенд

1

шт.

14

Стеллаж для отремонтированного оборудования

1

шт.







Янюшкина







КУРСОВАЯ РАБОТА



лист т





Курапин В.Н.







16



лист т

№ документа

Подпись

Дата







Схема технологии капитального ремонта электрооборудования





Реставрация

Комплектация

Пропитка 

и сушка электродвигателей



Склад

Испытательная станция

Сборка

Окраска

Слесарно-механический ремонт

Ремонтный

фонд

Разборка 

и дефектовка





Янюшкина







КУРСОВАЯ РАБОТА



лист т





Курапин В.Н.







17



лист т

№ документа

Подпись

Дата







Технико-экономические показатели



Технико-экономическая  эффективность электротехнической службы оценивается по минимуму приведенных затрат на эксплуатацию и ремонт электрооборудования до и после ее организации:



Где Ен=0,15- коэффициент экономической эффективности капитальных вложений;

К – капитальные затраты на организацию ремонтно-производственной базы, руб.;

И – суммарные годовые издержки производства, связанные с проведением работ по ТО и ТР электрооборудования, руб.;

У – ущерб, определяемый затратами на ремонт электродвигателя и транспортные расходы, а также порчей продукции, вызванной выходом электродвигателя из строя, руб.



Расчет капитальных вложений

Капитальные вложения определяются путем суммирования затрат в стационарные пункты и мобильные средства, а также в технологическую оснастку электроучастка:



 руб.

1000р – сметная стоимость;

600р – стоимость технологической оснастки;

30 – переводной коэффициэнт.



Расчет издержек производства



Стоимость работ по ТО и  ТР складывается из затрат на основную и дополнительную заработную плату Изп, материалы Им, амортизацию и текущий ремонт Ирем 





Янюшкина







КУРСОВАЯ РАБОТА



лист т





Курапин В.Н.







18



лист т

№ документа

Подпись

Дата







общепроизводственные расходы Иоп, общехозяйственные расходы Иох, и плановые накопления Ипн.



На практике слагаемые затраты рассчитываются по фактическим данным электротехнической службы хозяйства. В курсовой работе  воспользуемся ориентировочно данными затрат на одну условную единицу ремонта из таблицы « Стоимость работ для условной единицы ремонта». В таблице данные приведены для централизованной службы  Агропромэнерго,  для индивидуальной службы значения полной стоимости на 20-25% меньше.

 руб.



Расчет ущерба

Экономический ущерб от выхода из строя электрооборудования складывается из: Ур – ущерба, вызванного затратами на замену электрооборудования; Ут  - технологического ущерба, включающего издержки от недовыпуска продукции и дополнительных затрат, обусловленных простоем рабочих, оборудования и других отрицательных последствий.



где: уР, уТ – удельный ущерб на замену единицы электрооборудования и технологический ущерб;

п – количество единиц, вышедшего из строя электрооборудования.

Расходы на замену электродвигателя, определяемые стоимостью ремонта и транспортными расходами, принимаем равными уР=41,6·30=1248 руб.

Общее количество электродвигателей N=110. 

Количество электродвигателей, вышедших из строя для базового варианта пб=0,4·110=44

Количество электродвигателей, вышедших из строя для базового варианта пб=0,1·110=11

Обозначим через Х – удельный производственный ущерб, вызванный нарушением технологии из-за выхода из строя электродвигателя, уТ . Тогда









Янюшкина







КУРСОВАЯ РАБОТА



лист т





Курапин В.Н.







19



лист т

№ документа

Подпись

Дата











Приравнивая приведенные затраты в базовом и расчетном вариантах, получим



 руб./двигатель

Находим приведенные затраты и ущерб базового варианта

 руб.

Ущерб расчетного варианта

руб.

Приведенные затраты ремонтного варианта

 руб.

Сроки окупаемости, лет:





Вывод: если реальный производственный ущерб на один двигатель будет больше расчетного Х, то расчетный вариант более эффективен.

Основные технико-экономические показатели

сравниваемых вариантов

Таблица 1.5.1

Показатели

Сравниваемые варианты



Базовый

Расчетный

Количество УЕЭ

-

-

Количество УЕР

312,8

312,8

Количество электромонтеров,чел.

-

2

Количество электродвигателей, шт.

110

110

Выход из строя электродвигателей, шт.

44

11

Капитальные затраты, руб.

-

48000

Годовые издержки производства, руб.

-

81227,904

Ущерб хозяйства, руб.

117903,72

29475,93

Приведенные затраты, руб.

117903,72

117903,83

Срок окупаемости

-

6,67







Янюшкина







КУРСОВАЯ РАБОТА



лист т





Курапин В.Н.







20



лист т

№ документа

Подпись

Дата







Приложение 1.

Перечень приборов и инструмента участка текущего

ремонта электрических машин и другого силового электрооборудования

 

Поз.

	Наименование

	Тип, марка, ГОСТ или номер рабочих чертежей

Краткая техническая характеристика, основные размеры или пределы измерений

Кол-во

Прим.

Приборы

1

Аппарат

ВЧФ-5-3



1

шт.

2

Комплект измерительных приборов

К-51



1

шт.

3

Измеритель заземления

МС-08



1

шт.

4

Мост постоянного тока

Р-335



1

шт.

5

Комбинированный прибор

Ц-4326



1

шт.

6

Амперметр

Э-59

0-5-10 А

1

шт.

7

Вольтметр

Э-59

0-150-300-600 В

1

шт.

8

Трансформатор тока

И-59



1

шт.

9

Токоизмерительные клещи

Ц-91



1

шт.

10

Мегаомметр

М503 или М1101М

500 В

1

шт.

11

Динамометр пружинный

ГОСТ 9409-60

0-800 г

1

шт.

12

Термометр

ГОСТ 2823-73

0-150° С

1

шт.

Инструмент

1

Микрометр

ГОСТ 6507-60

0-25, 35-50, 50-75, 75-100

4

шт.

2

Штангенциркуль

ГОСТ 166-63

0-125, 0-200

2

шт.

3

Набор щупов

ГОСТ 882-64

№ 3, № 5

2

шт.

4

Зубило слесарное

ГОСТ 7211-54

20х60°

1

шт.

5

Напильник полукруглый

ГОСТ 1465-69



2

шт.

6

Напильник плоский

ГОСТ 1465-69



2

шт.

7

Напильник трехгранный



100х300

1

шт.

8

Индикатор часового типа

ГОСТ 577-68

10 мм

1

шт.

9

Плоскогубцы комбинированные

ГОСТ 5547-52

200 мм

2

шт.

10

Отвертка



А300х1,8

1

шт.

11

Линейка измерительная металлическая

ГОСТ 427-56

150, 300, 500 мм

3

шт.

12

Электродрель

А59

0,75 кВт, диаметр сверла до 26 мм

1

шт.

13

Паяльник электрический

ГОСТ 7219-69

200 В

1

шт.







Янюшкина







КУРСОВАЯ РАБОТА



лист т





Курапин В.Н.







21



лист т

№ документа

Подпись

Дата







Литература



Ерошенко Г.П. Исследование электрооборудования в сельском хозяйстве. Саратовский СХИ. Саратов, 1979.

Ерошенко Г.П., Пястолов А.А. Курсовое и дипломное проектирование по эксплуатации электрооборудования. М.: Агропромиздат, 1988. С.160.

Сырых Х.Х. Эксплуатация сельских электроустановок. М.: Агропромиздат, 1986. С.225.

Таран В.П. Техническое обслуживание оборудования в сельском хозяйстве. М.: «Колос», 1975 г. 304 с. с ил.

Таран В.П., Андриец В.К., Синельников А.К. Справочник по эксплуатации электроустановок. М.: Колос,1983. с.221.





Янюшкина







КУРСОВАЯ РАБОТА



лист т





Курапин В.Н.







21



лист т

№ документа

Подпись

Дата