Востановление участков городской канализации спомощью пластиковых труб FleksoRen

Narva Kutseõppekeskus 

Ehituse osakond 

Eriala: Santehnik, elektri-, gaasikeevitaja 





Lõputöö. 







Teema: Востановление участков городской канализации спомощью пластиковых труб FleksoRen.

Diplomant: Belov Jura 

Juhataja: Kononov. S.   





























                                    Narva 2002a.





Нарвский профессиональный учебный центр.  

Строительное отделение. 



Задание 

для итоговой работы 

по специальности: сантехник, электрогазосварщик



учащемуся       Belov Jurа

№ группы   PSK- 31 

		Тема работы_______________________________ __________

		Исходные данные_____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Содержание (разделы):  

a) Введение_______________________________________________ 

б) Организация рабочего места_____________________________  

в) Инструменты и приспособления__________________________

г) Технология изготовления________________________________

д) Подсчет материала______________________________________

е) Техника безопасности____________________________________  

4.      Перечень графического материала:

а)________________________________________________________ 

б)________________________________________________________ 



















                            Руководитель: Kononov. S.  

                 Дата выдачи <<______>>_______200____г.

Введение 



Санитарно-технические  системы  и  оборудования  зданий  имеют  огромное  значение  в  быту  и  для  нормальной  работы  промышленных  предприятий.  Обьемы  монтажных  работ  и  стоимость  санитарно- технических  систем  и  оборудования  занимают  значительную  долю  в  строительстве. 

Повышение  качества  и  снижение  себестоимости  санитарно-технических  работ  во  многом  зависят  от  квалификации  слесарей-сантехников, монтажников  санитарно-технических  систем  и  оборудования,  от  их  умения  выполнять  общеслесарные  работы  для  ндустриальной  заготовок  систем.  Монтажники  и  эксплуатационники  санитарно-технических  систем  должны  разбиваться  в  вопросах  связи  внутренних  инженерных  систем  со  строительными  конструкциями  зданий  как  в  заготовительной  и  монтажной,  так  и  в  эксплуатационной  фазах  производства,  знать  условия  механизации  работ,  понимать  технологию  домостроительных  предприятий.  Производственные  знания  и  навыки  монтажников  санитарно-технических  систем  и  оборудования  касаются  двух  основных  профессиональных  разделов  

А- знания  основ  слесарного  и  строительного  дела 

Б- знания  современной  технологии  и  организации  монтажа  санитарно-технических  систем  и  оборудования.  

































         Метод футеровки трубами Flexoren ® 



Общие сведения 

Футерирование трубами Flexoren ® было  разработано фирмой Uponor для восстановления канализационных трубопроводов введением гибкой футерующей трубы. Основные компоненты этого метода запатентованы. Впервые метод был применен в 1988г. 



Описание 

Футерирование при помощи труб Flexoren ®  представляет собой доработанный вариант ремонта сети методом длинной вставки. Труба Flexoren ® изготовлена из полиэтилена и термопластового эластомера. Она вводится в канализационную трубу через смотровой колодец. Конструкция  трубы обеспечивает ее продольную гибкость и радиальную жесткость. Ее поперечная прочность – 4 кН/м². 







Область применения 

Лучше всего Flexoren ® пригоден для восстановления обычных (безнапорных) канализационных сетей. При этом уменьшается внутренний диаметр существующего трубопровода и, соответственно, снижается его пропускная способность. Конструкционная прочность восстанавливаемого трубопровода улучшается. 



Преимущества метода футеровки





Метод футеровки трубами Flexoren ® , который бы позволил восстанавливать канализационные трубопроводы быстро и незаметно, не нарушая работу транспорта, не причиняя вреда окружающей среде и обществу;систему, которая не нанесла бы ущерба ценным зданиям и памятникам. Вскрытие грунта- это не выход. Мы выбираем перекладку- протягивание. Если работать умело и своевременно, реновация (восстановление) может быть выполнена и с использованием существующих труб и колодцев. Метод ФЛЕКСОРЕН базируется именно на этом принципе. Новая надёжная труба вставляется внутрь старой и нет необходимости вскрывать асфальт. Отдельные трубы длиной 6-10 метров соединяются с помощью метода электросварки swj. Контроль за параметрами сварки осуществляется автоматически для того, чтобы быть уверенными, что соединение прочное и достаточно крепкое, чтобы выдержать нагрузки, возникающие во время протягивания и во время эксплуатации. Практически, это настолько прочно, как- будто места соединения не существует вообще. Сварка не оставляет шва на внутренней поверхности трубы, ухудшаюшего её пропускную способность, а также на внешней поверхности, что не препятствует протягиванию трубы во время прокладки. Чтобы усилить структуру трубы, свободное просвтранство между новой и старой трубой заполняется раствором. Инвестиции в качественные трубопроводные системы из полимерных материалов, срок службы которых 50-100 лет, окупаются значительной экономией при монтаже и снижением эксплуатационных затрат. При этом решаются проблемы сохранения окружающей среды посредством устранения попадания сточных вод в грунт и водоемы. 

 





Основные характеристики трубы Flexoren ®



Материал трубы 

Трубы Flexoren ® представляют собой полиэтиленовый/эластомерный гофрированный рукав. Наружная гофрированная поверхность изготовляется из         

высокопрочного полиэтилена (НDPE). Гладкая внутренняя поверхность – из термопластикового эластомера (ТРЕ) с низким коэффициентом сопротивления потоку. На поверхность эластомера нанесена пленка высокопрочного полиэтилена HDPE. 











Износостойкость 

Песок и частицы грунта, содержащиеся в отходах, изнашивают внутренние стенки трубопроводов. Скорость износа труб исследовалась наполнением их абразивными частицами и помещением во вращающийся барабан. В качестве эталона брались трубы из высокопрочного полиэтилена (HDPE). 

Результаты испытаний показали, что эталонная труба из полиэтилена (HDPE) изнашивается в 6 раз быстрее, чем Flexoren ®. Другими словами, в то время, как сточная труба Flexoren ® изнашивается на 1мм, обычная полиэтиленовая HDPE имеет износ 6мм. Опыт эксплуатации полиэтиленовых труб показывает, что нормальный их износ составляет 0,5мм за 100 лет.



Теплостойкость 

При увеличении температуры стоков, внутренняя поверхность трубы Flexoren ® сначала размягчается. Если труба подвергается чрезмерному нагреву, то внутренняя поверхность может деформироваться и образовать волнистую поверхность. Допустимы следующие максимальные тепловые нагрузки: 

кратковременные + 80°C 

долговременные + 45°C 



Химическая стойкость 

Химическая стойкость труб Flexoren ® отличная. Однако, исключение составляют некоторые сильные кислоты и масла. Под их воздействием 



Наблюдается вспучивание внутренней поверхности труб. 

Химическая стойкость труб Flexoren ® испытывалась по стандарту ASTM  D543. В ходе испытаний образцы погружались на 7 дней в контрольные растворы при t + 20°C. В качестве эталона брались высокопрочные полиэтиленовые (HDPE) образцы. 

Результаты испытаний оценивались по обьемным изменениям образцов. Стойкость труб Flexoren ® была разбита на три подгруппы: 

стойкие (В) вспучивание менее 3% 

ограниченно стойкие (ВВ) вспучивание 3-8% 

нестойкие (ЕВ) вспучивание более 8%. 





 

Внутр. Стенки

Наруж. Стенки

5% соляная кислота

В

В

5% серная кислота

В

В

Этиловый спирт 

В

В

Метилэтилкетон 

В

В

Толуол 

ЕВ

ВВ

Фенол

В

В

Ацетамид

В

В

Диметил фталат

ВВ

В

Гидроокись натрия

В

В

Бытовые моющ. С-ва

В

В

Глицерол

В

В

Масло ASTM №1

ВВ

В

Масло ASTM №2

ЕВ

В































                Стойкость труб Flexoren ® к некоторым химическим

Веществам.





Химические вещества, стойкость к которым внутреннего слоя труб слаба, редко присутствуют в бытовых стоках. В случае применения труб Flexoren ® для промышленных стоков их следует учитывать.



Рассчетные  параметры и укладка



Пропускная способность                                  

основаны на формуле Прандтля-Коулбрука для шероховатости поверхности стен равной Пропускные способности труб Flexoren ® приведены на номограмме. Расчеты 0,25мм. Это значение коэффициента учитывает стыки труб и колодцы стандартной канализационной сети. Шероховатость самих стен составляет порядка 0,06мм.  







Подготовка 

Перед началом укладки обычно производится следующая подготовка: 



Существующая труба подвергается очистке струей воды под высоким давлением или другими способами с целью удаления из нее песка, щебня и других твердых тел. 

Если ранее труба не подвергалась видеообследованию, то это следует сделать на данной стадии в целях обнаружения скрытых присоединений, продольных смещений и т.д. 

Если появляются сомнения относительно выбранного диаметра трубы, то следует произвести опробирование существующей трубы. Это делается протяжкой однометрового отрезка трубы Flexoren ®, через существующую. Рекомендуется к обратной стороне калибровочного отрезка трубы Flexoren ® прикрепить трос, чтобы иметь возможность вытянуть его обратно. 



      Допустимые усилия протяжки и длина вставки



Flexoren ®

Радиус изгиба

Радиус изгиба

DE

R мин. Кратковр.

R мин. Длит.

117

0,3м

1,7м

140

0,4м

2,0м

175

0,5м

2,5м

200

0,6м

2,9м

235

0,7м

3,2м

270

0,8м

3,4м















Усилие протягивания может быть значительно снижено подталкиванием трубы со стороны входного колодца во время ее ввода. Удлинение трубы может быть снижено предварительным отрезанием необходимой длины равной расстоянию между колодцами. 





Flexoren ®   

Макс. Усиление

Макс. Длина

DE

пртяжки  F

вставки

117

2,0кН

ок. 300 м

140

3,0кН

ок. 270 м

175

4,0кН

ок. 270 м

200

5,0кН

ок. 270 м

235

6,0кН

ок. 280 м

270

8,0кН

ок. 280 м

          Минимальные радиусы изгибов труб Flexoren ®





Стыковка труб Flexoren ® 

Трубы Flexoren ® поставляются в упаковках отрезками длиной 10 м. Трубы соединяются на длину футеровки сваркой, специальными сварочными кольцами (SWJ). Сварка производится как можно ближе к месту установки трубы. Площадка под сварку выбирается с учетом минимальных помех движению транспорта. 















  Сварка выполняется с использованием контроля времени. Важны два параметра при выборе правильного времени: диаметр трубы и температура. Ниже в таблице 3 приведены различные сочетания.



Сварка с помощью блока управления    ”Упофьюз”

 

12

12

24

24

24

30

Вольты

Температура

 

 

 

 

 

 

 

воздуха

117

140

175

200

235

270

De

+20°C

75

90

140

195

410

230

секунды

+0°C

85

120

160

211

440

260

секунды

-20°C

95

160

190

245

475

290

секунды

		



















Температуры взаимосвязаны с температурой трубы и сварочного кольца. Если температура выше +20°C, следует использовать значения колонки ” Температура +20°C ”. Если температура трубы (Т тр) отлична от температуры сварочного кольца (Т ск), тогда значения таблицы 3 нужно незначительно исправить. В этом случае температуру можно рассчитать по следующей формуле: (2* T тр) + T ск/3. Если температура сварочной установки холоднее, чем температура воздуха, то лучше рассматривать время сварки относительно температуры сварочной установки.



Процесс футеровки

В обычных условиях труба вводится по течению потока, и при этом не требуется никакой перекачки стоков. На конец трубы Flexoren ®, соединенной сваркой, прикрепляется концевой фиксатор, к которому крепится вытяжной трос. Труба затягивается в существующую канализационную сеть при помощи лебедки. Допустимое усилие протяжки нельзя превышать. Усилие можно уменьшить, подталкивая трубу вниз в колодец и применяя опорные ролики под трубами, лежащие на земле. 



Заполнение промежуточного пространства 

 

Заполнение промежутка между футеровочной и старой трубами приносит следующие выгоды: 

Конструкционная прочность восстанавливаемой канализации увеличивается. 

При использовании пенобетона футеровочная труба прижимается на время затвердения раствора на дно старой трубы, и при этом сохраняется прежний уровень потока. 

Исключается износ от возникаемого трения при тепловой деформации и подьеме грунтовых вод. 





Старая труба

Труба Flexoren ®

Инжект.

Di

Di

масса л/п.м.

150

117

8,3

150

140

4,1

200

140

17,8

200

175

10,4

225

175

18,8

250

235

11,1

300

270

20

Расход инжектируемой массы.





















Восстановление колодцев

















При восстановлении канализационной сети обычно также восстанавливается и герметичность старых колодцев. Для этого рекомендуем использовать нижние части, удлинительные горловины и муфты производства фирмы Uponor, предназначены для восстановления колодцев. 





Реконструкция труб бестраншейным методом. 



Канализация - одна из важнейших отраслей муниципального хозяйства, служащих человеку. Основная задача канализации - отведение сточных вод - просто и надежно без причинения вреда окружающие среде. 

Как известно, содержание канализационных сетей требует постоянного внимания и больших материальных затрат. 

Трубопроводы засоряются, могут иметь повреждения из-за коррозии или опускания труб в грунте. Все это приводит к проникновению сточных вод в почву или наоборот, проникновения грунтовых вод в трубопровод. Что сказывается на работе оборудования, качестве обслуживания и, в конечном итоге, повышению стоимости услуг для потребителей. 

Обнаружить неполадки канализации легко, т.к. она быстро переполняется, а вот обнаружить точное место утечки, порой бывает довольно сложно. Специалисты "Балтпроекта" освоили методы определения утечек при помощи специальной  TV- камерой. 

Такой способ позволяет определить место аварии с точностью до 2-х см. а гидродинамические  машины  способны промыть трубопровод от всех инородных тел, грязи и осадка. Традиционный путь ремонта вышедшей из строя канализации - это вскрытие асфальта, а затем прокладка новых труб вместо старых.

Традиционный метод, бесспорно, технически правильный, однако: 

наносит неудобства горожанам и транспорту; 

занимает много времени и ресурсов. 

требует больших затрат на восстановление территорий (озеленение, реконструкция дорожного полотна). 







Ассортимент продукции и монтажного оборудования Flexoren ® 





Трубы Flexoren ®                               Сварочные кольца SWJ   

 Длина10м.                                                Для стыковки труб Flexoren ®

 Трубы поставляются также     

 нестандартной  длины под 

 заказ.

 















Диаметр  dе / di Xдлина

Uponor-n:o

117 / 102 · 10м

630  334

140 / 123 · 10м

40

175 / 152 · 10м

43

200 / 173 · 10м

49

235 / 205 · 10м

52

270 / 238 · 10м

55

Диаметр

Uponor-n:o

117 / 102

635034

140 / 123

40

175 / 152

43

200 / 173

49

235 / 205

52

270 / 238

55







Монтажные оборудование Flexoren ® 



Сварочный автомат                                 Внутренняя опора,                                                             

Для сварки, осуществляемой                                            надувной балон     

Осуществляемой сварочными                                        

Кольцами SWJ и электромуфтами                                  Для внутренней опоры      

8-48 В. В комплект входят трансформатор                    трубы Flexoren во время

выпрямитель, блок управления,                                  сварки  методом  SWJ

кабели и чемодан. 











Диаметр трубы d

Uponor-n:o

117

639530

140

32

175

31

200

35

235

33

270

34

Модель

Uponor-n:o

Сварочный автомат Upofuse

659880















Сварочная рама, каркас                       Воздушный шланг    

Для сварки труб Flexoren ® методом SWJ                              баллона







                                                                                      







Модель

Uponor-n:o

Сварочная рама

639501

Наимен.

Uponor-n:o

Воздушный шланг

639541





             









Фиксаторы трубы                              Компрессор сжатого 

Для фиксации труб Flexoren ® к                                        воздуха

Сварочной  раме                                                       8 бар / 120 л / мин













Диаметр трубы dе

Uponor-n:o

117

639580

140

79

175

81

200

82

235

83

270

84

Наимен.

Uponor-n:o

Компрессор

639545



















       Труборез                              Вытяжной  фиксатор трубы

                                   













Для  резки  кромки  трубы  перед 

Сваркой.   

Диаметр трубы dе

Uponor-n:o

117

639520

140

22

175

21

200

25

235

23

270

24

Диаметр трубы dе

Uponor-n:o

117

639690

140

91

175

92

200

93

235

94

270

95





Нижняя  часть                             Соединительные  муфты 

Восстанавливаемого 

  Колодца                                    Flexoren ®  /  HDPE

                                                      















dе  Flexoren ®  /HDPE

Uponor-n:o

117/110

635234

140/160

40

175/160

43

200/180

49

200/200

50

235/200

52

235/250

55

270/250

56

dе горлов./dе отводов

Uponor-n:o

315/160

639140

315/180

41

315/200

42

400/160

45

400/180

56

400/200

57

















                                                  

                                                      Муфта Flexoren ®  с блокирующим 

                                                                                    Кольцом  и  расширяющей                    

                                                                                         Прокладкой  











Патрубок   переходный                      Муфты  двусторонние

HDPE / бетонная  труба                                                          



В  надвижном  конце  перехода  в                         Для  присоединения  горловины

Бетонную  трубу  расширяющая                            к  восстанавливаемому  колодцу

прокладка

















dе HDPE / DN  бетона

Uponor-n:o

110/100

639001

110/150

4

160/150

8

160/225

12

200/225

16

250/300

20

315/300

22

400/400

24

dе / материал

Uponor-n:o

315/HDPE

639061

315/PVC

253361

400/HDPE

639067

400/PP

639068









Удлинительная  горловина                 Телескопическая  

    восстанавливаемого                  удлинительная  горловина  

       колодца                              с чугунным  люком



            Upoten  HDPE  L2                                      В  комплект  входит  глухая                 

                                                        Чугунная  крышка,  рассчитанная 

                                                                                 На  нагрузку  40  т . с  люком  и 

                                                                                 Регулеровочной  трубой,  длина  

                                                                                 Которой  80 см.



















Крышка / dе рег.трубы

Uponor-n:o

L-200/200 мм

261042

L-67-AF/315 мм

260411

dе Х  длина (мм)

Uponor-n:o

315х6000

611861

400х6000

67



















      Муфты  надвижные                              

                  HDPE                                         



            Короткая  модель,  для                                          

             присоеденения  труб                                             

                    и  колодцев                                                                    













dе 

Uponor-n:o

110

639034

160

36

180

38

200

40

250

42















Инструкция  по  охране  труда.



Вводная  часть.



Производственная  деятельность  слесарь – сантехника  требует  знание  ремонтируемых  систем  и  правил  безопасности  при  их  ремонте  и  эксплуатации.

		Слесарь-сантехник  должен  знать 

		Ремонтируемые  системы  магистральных  трубопроводов,  паропроводов  и  канализационных  сетей.

		Оборудование  конденсаторных  перекачек ,  насосов  и  приборов  контроля,  установленных  на  магистральных  трубопроводах  и  паропроводах.

		Порядок  включения  и  отключения  магистральных  паропроводов  и  трубопроводов. 

		Правила  безопасности  при  ремонте  и  эксплуатации  магистральных  трубопроводов,  конденсаторных  паропроводов,  дренажных  устройств  и  канализационных  сетей.

		Производства  ремонтных  работ  магистральных  трубопроводов,  паропроводов  и  канализационных  сетей  и  относящимся  к  ним  оборудования  без  письменного  допуска  запрещяется. 

		Работающие  по  ремонту  трубопроводов  и  канализационных  сетей  обязаны  знать  и  строго  выполнять  все  требования  по  безопасной  работе,  а  администрация  цеха  должна  обеспечить  рабочее  место  всем  необходимым  и  создать  нормальные  условия  труда  для  безопасного  выполнения  порученной  работы. 

Лица,  нарушившие  настоящую  инструкцию,  привлекаются  к  ответственности  согласно    правилам  внутреннего  трудового  распорядка.

1.3 .     Перед   началом  работы  в  колодце  перед  ним  необходимо  установить  ограждение. 

1.4.       В  колодцах  могут  содержаться  болотный  и  другие  газы  и  вредные  пары.  Поэтому  перед  началом  работы  его  необходимо  провентилировать.

		Запрещается  рабочему  спускаться  в  колодец  без  предохранительного  пояса  и  шахтного  интерферометра  ( который  служит  для  определения  вредных  газов  и  смеси ). 

		Запрещается  поручать  рабочим  выполнять  в  неочищенном  от  газа  колодце  какие – либо  работы. 

		Запрещается  персоналу  работать  без  рукавиц  и  спецодежды  при  прямом  соприкосновении  со  сточными  водами. 

		Запрещается  курить  около  открытого  колодца,  зажигать  спички,  а  также  пользоваться  огнем  как  в  самом  колодце,  так  и  над  открытым  люком. 

		Открывать  крышки  колодцев  и  камер  следует  крючком  и  ломом .Запрещается  открывать  крышки  руками. 









Во  время  ремонтных  работ  теплоиспользующих 

установок  и  теплового  оборудования. 





Слесарь – сантехник  должен  иметь  набор  исправного  инструмента,  спецодежду  и  обувь  соответственно  условиям  обслуживаемого  оборудования. 

	Работа  в  камерах  должна  производиться  в  рукавицах,  а  при  температуре  теплоносителя  выше  90°C  и  в  тепловой  спецодежде. 

При  обслуживании  в  тепловых  камерах  оборудования  и  запорной  арматуры  необходимо  производить  естественную  или  искусственную  вентиляцию.  Естественная  вентиляция  производится  путем  открывания  не  менее  двух  люков. 

Обслуживание  чугунной  арматуры,  подтягивание  болтов  фланцевых  соединений  разрешается    производить  при  температуре  теплоносителя  не  выше  90°C.  При  необходимости  произвести  подтягивание  болтов  при  более  высоких  температурах  теплоносителя,  давление  в  трубопроводе  не  должно  превышать  4 атм. 

	Подтягивание  сальников  стальных  компенсаторов  может  производиться  при  давлении  до  12  атм. 

Во  избежании  срыва  резьбы  при  подтягивании  муфтовой  арматуры  и  контрольно-измерительной  арматуры  ( для  устранения  течи  через  резьбу )  следует  производить  гаечными  ключами,  при  давлении  не  превышающим  3  атм.,  соблюдая  при  этом  особую  осторожность.  Применение  для  этих  целей  газовых  и  других  ключей,  а  также  удлиняющих  рычагов  запрещается. 



Во  время  ремонтных  работ  в  тепловых  камерах. 





		Перед  началом  работ  в  камерах  слесарь-сантехник  должен  тщательно  проветрить  камеру,  убедиться  в  отсутствии  газа  и  лишь  после  этого  спуститься  в  камеру  и  приступить  к  работе. 

		 В  эксплуатационном  цехе  должен  быть  вывешен  список  камер,  в  которых  отмечено  постоянное  или  периодическое  присутствие  газа,  который  должен  быть  сообщен  под  расписку  всему  обслуживающему  персоналу. 

Газоопасные  камеры  должны  иметь  отличительные  знаки,  окраску  люков  и  содержаться  под  надежным  запором. 

Работа  в  камерах,  в  которых  возможно  наличие  газа,  разрешается  лишь  по  специальному  наряду  в  присутствии  мастера  и  при  наличии  на  поверхности  у  люка  не  менее  2-х  человек,  которые  должны  неотлучно  наблюдать  за  работающими  в  люке.  Лица,  ведущие  наблюдения, должны  располагаться  с  наветренной  стороне. 

		При  обнаружении  признаков  наличия  газа  в  камерах,  не  включенных  в  список  загазованных,  рабочие  должны  немедленно  прекратить  работы,  выйти  из  камер  и  известить  мастера  или  начальника  цеха.  Наличие  газа  обнаруживается  газоанализатором  ( шахтным  интерферометром ). 

        Рабочий,  спускающийся  в  загазованную  или  опасную  в  отношении  загазованности  камеру,  обязан  надеть  шланговый  противогаз  и  предохранительный  пояс  с  веревкой.  Предохранительный  пояс  должен  иметь  наплечные  ремни  с  кольцом  для  привязывания  ремня  или  веревки.  Предохранительный  пояс  без  наплечных  ремней  применять  запрещается. 

Воздухозаборные  трубки  шланговых  противогаз  при  работе  следует  располагать  с  наветренной  стороны  от  места  выделения  или  возможного  выделения  газа.  Длина  шланга  не  должна  превышать  15 м.  Шланг  не  должен  иметь  резких  перегибов  и  чем-либо  защемляться. 

При  длительной  работе  в  загазованной  среде  подача  воздуха  с  помощью  вентилятора  является  обязательной. 

		Если  находящиеся  наверху  рабочие  заметят,  что  рабочий,  находящийся  в  камере  почувствовал  себя  плохо,  они  должны  не  спускаться  сами,  а  с  помощью  ремня  или  веревки  помочь  пострадавшему  выйти  на  поверхность,  привлекая  для  этого  при  необходимости  других  находящихся  поблизости  людей. 

Если  же  рабочий,  находящийся  в  камере  потерял  сознание  и  вытащить  его  на  поверхность  с  помощью  ремня  или  веревки  невозможно,  один  из  находившихся  наверху  рабочих  должен  надеть  противогаз,  и  обвязавшись  веревкой,  спуститься  в  камеру  и  вынести  пострадавшего  на  поверхность.  Возобновление  работ  в  таких  камерах  допускается  только  после  повторной  дополнительной    вентиляции  и  проверки  наличия  газа  в  воздухе. 







Во  время  ремонта  и  обслуживания  насосной  очистных  сооружений  и  дренажной  автохозяйства. 





		В  насосной  очистных  сооружений  и  дренажной  могут  находиться  вредные  газы:  метан,  углекислый  газ,  сероводород,  аммиак,  а  также  их  смеси. 

Светильный  газ,  сероводород  и  аммиак  имеют  характерный  запах,  углекислый  газ  запаха  не  имеет,  он  тяжелее  воздуха,  находиться  на  дне  насосной  очистных  сооружений  и  с  трудом  удаляется. 

		Входить  в  насосную  очистных  сооружений  и  дренажную  разрешается  только  после  тщательного  вентилирования  ее,  для  чего  необходимо  включить  приточный  вентилятор  свежего  воздуха,  который  должен  работать  не  менее  10 минут.  

        Перед  спуском  в  насосную  или  дренажную  необходимо  опустить  прибор  ШИ-10  ( шахтный  интерферометр ),  чтобы  убедиться  в  отсутствии  газов. 

        При  наличии  в  насосной  или  дренажной  одного  из  перечисленных  газов  или  их  смеси  работы  не  проводить.  

В  этом  случае  еще  раз  провентилировать  насосную  очистных  сооружений  или  дренажную,  проверить  прибором  ШИ-10  наличие  газов,  и  убедившись,  что  газы  отсутствуют,  приступить  к  работе. 

		Работать  в  насосной  очистных  сооружений  и  дренажной  должны  не  менее  2  человек. 







Во  время  ремонта  тепловых  сетей. 





		Ремонтные  работы  в  магистралях  тепловых  сетей  производятся       только  с  разрешения  начальника  цеха.  Запрещается  производства  ремонтных  работ  на  оборудовании,  находящимся  под  давлением.  

		          До  начало  работ  должен  быть  произведен  инструктаж  всех  рабочих  ремонтных  бригад  об  особенностях  предстоящего  ремонта,  обратив  внимание  на  соблюдение  правил  техники  безопасности,  затем  мастер  должен  лично  убедиться  в  полном  закрытии  задвижек  и  вентилей  и  отсутствии  давления  в  трубопроводах  приступать  к  ремонтным  работам  запрещается. 

        Дренирование  воды  и  пара  должно  производиться  через  спускную  арматуру. Снижение  давления  в  трубах  и  их  дренирование  путем  ослабления  части  болтов  фланцевых  соединений  может  быть  допущено  лишь  в  исключительных  случаях  при  отсутствии  возможности  опорожнения  трубопровода  через  спускные  ( дренажные )  устройства.  Ослабление  болтовых  соединений  в  этих  случаях  следует  производить  со  стороны,  противоположной  позиции  рабочего,  выполняющего  эти  работы.  Ослабление  болтовых  соединений  для  дренажа  следует  производить  в  присутствии  мастера. 

        Запрещается  монтаж  и  сварка  труб  в  подвешенном  состоянии  без  установки  подкладок  в  местах  соединении. 

        Подтяжка  болтов  фланцевых  соединений  после  ремонта  допускается  при давлении  в  трубопроводе  не  выше  4  атм. 

         Добивку  сальников  компенсаторов  допускается  производить  при  избыточном  давлении  в  трубах  не  более  2  атм.  и  при  температуре  теплоносителя  не  более  45°C.  Во  всех  остальных  случаях  добивка  сальников  должна  производится  только  после  опорожнения  трубопроводов.  Замена  сальников  набивки  компенсаторов  может  производиться  только  после  полного  опорожнения  трубопровода. 



 



Обслуживание  тепловых  узлов.  





Текущие  ремонтные  работы  на  тепловых  пунктах  потребителей  должны  производиться,  как  правило, при  теплоносителя  в  внешней  тепловой  сети  не  выше  75°C.  Отключение  оборудования  при  этом  может  производиться  только  головными  задвижками  на  тепловом  пункте  потребителя. 

При  теплоносителя  выше  75°C  ремонт  и   смена  оборудования  на  тепловом  пункте  должна  производиться  при  условии  предварительного  отключения  головных  задвижек  на  тепловом  пункте,  так  и  задвижек  в  ближайшей  тепловой  камере. 

Затяжку  болтов  фланцевых  соединений  и  подтяжку  сальниковых  уплотнений  арматуры  следует  производить  медленно  и  равномерно  по  контуру  с  тем,  чтобы  избегать  создания  перенапряжений  в  чугунных  деталях  и  их  повреждения.  Резьба  болтов  фланцевых  соединений  и  сальников  должна  регулярно  смазываться  графитом,  разведенным  в  масле. 

Особое  внимание  персонал  потребителя  и  тепловой  сети  должен  обращать  на  обслуживание  ртутных  приборов  так  как  пролитая  ртуть  в  помещении  теплового  пункта  вредно  действует  на  здоровье  работающих. 

Оборудование  теплового  пункта  должно  ежегодно  ремонтироваться. 

Опрессовка  тепловых  пунктов  производиться  на  рабочее  давление  с  коэффициентом  1,25,  но  не  менее  10  атм. 

Абонентских  систем  - на  полуторакратное  максимальное  давление  в  системе,  но  не  менее  6 атм. 

При  испытании  тепловой  сети  на  расчетные  параметры  теплоносителя  запрещается: 

		Производить  на  испытательном  участке  какие-либо  работы,  не  связанные  с  испытанием; 

		Находиться  в  камерах  и  на  тепловых  пунктах  лицам,  не  участвующим  в  испытаниях; 

		Располагаеться  против  фланцевых  соединений  трубопроводов  и  арматуры.  

		Производить  резкий  подьем  давления  и  повышать  давление  выше  указанного  в  наряде. 

При  неплотности  запорной  арматуры  запрещается  производить  ремонт  без  установки  заглушек. 

Не  производить  смазку  подшипников  и  набивку  сальников  на  работающих  насосах.  Замена  сальниковой  набивки  компенсаторов  может  производиться  только  после  полного  опорожнения  трубопровода. 

У  открытых  люков  должны  устанавливаться  ограждения. 

Запрещается  пользоваться  неисправным  инструментом. 

Слесарям,  работающим  со  сварщиком,  работать  в  защитных  очках 









По  окончание  работ. 

Привести  рабочее  место  в  порядок. 

Проверить,  смазать  и  убрать  инструмент 

Сообщать  мастеру  о  всех  неполадках  во  время  работы  и  о  принятых  мерах  к  их  устранению. 

Вымыть  руки   и  лицо  теплой  водой.