Локальная вычислительная сеть бухгалтерского отдела

2



Содержание



	Задание	2

	Введение	3

	1. Подсистема рабочего места	4

	1.1 Площадь помещений	4

	1.2 Площадь рабочего места	4

	1.3 Расчет максимального количества рабочих мест в рабочей   области	5

	1.4 Расчет максимального количества информационных розеток в комнатах	6

	1.5 Расчет максимального количества телекоммуникационных разъемов	6

	1.6 Расчет количества и определение длин абонентских кабелей для рабочих станций	7

	2. Горизонтальная подсистема	8

	3. Административная подсистема	11

	3.1 Выбор типа и расчет количества коммутационных панелей	11

	3.2 Выбор типа и расчет количества активных устройств сети	11

	3.3 Расчет высоты телекоммуникационного шкафа	12

	3.4 Расчет количества и определение длин сетевых и коммуникационных кабелей	13

	4. Дополнительные и вспомогательные элементы	15

	4.1 Расчет габаритных размеров декоративных пластиковых коробов	15

	Заключение	19

	Список литературы	20




Задание



Чертеж рабочей области (комната 1, 2). Организованные рабочие области должны включать в себя максимальное число рабочих мест; 

Чертеж горизонтальной кабельной подсистемы локальной сети 

Телекоммуникационное и активное оборудование локальной сети разместить в комнате 2. 

Пояснительная записка содержит следующие разделы: 

1. Расчет подсистемы рабочего места; 

2. Описание горизонтальной подсистемы; 

3. Расчет и описание административной подсистемы локальной сети. 

Исходные данные: 

1. Размеры помещения в метрах – а=12, b=10, c=7, d=22, e=8, f=20. h=3,5

2. Тип мониторов – на основе ЭЛТ

3. Продолжительность рабочего дня 8 часов. 

4. Рабочие места не имеют дополнительных периферийных устройств. 




Введение



Цель – создать локальную вычислительную сеть бухгалтерского отдела, разместить рабочие места и организовать сетевые телекоммуникации для ускорения обмена информационными сообщениями, организации работы клиент-серверных приложений, организации общего доступа. 

Задачи проекта: 

Организовать рабочее место, основываясь на нормах СанПин и ISO. 

Организовать горизонтальную подсистему, рассчитать длину кабеля, выбрать его тип. 

Организовать административную подсистему.


1. Подсистема рабочего места



1.1 Площадь помещений



Площадь помещения 1. 

Рассчитываем по формуле 1.1. площадь помещения 1: 

S=10*12

S=120 м2. 

S=D*F+E(D-C) (1.2) 

Где S – площадь помещения в м2,

C – длина 2 в м,

D – длина 1 в м,

E – ширина 2 в м,

F – ширина 1 в м. 

Рассчитываем по формуле 1.2. площадь помещения 2: 

S=7*20+8*(22-7) 

S=260 м2. 



1.2 Площадь рабочего места 



S=a*b (1.1) 

Где S – площадь в м2

a – длина в м

b – ширина в м. 

Sрм=2*3

Sрм=6м2

Площадь его места соответствует нормам СанПина (продолжительность рабочего для 8 ч, тип монитора – ЭЛТ). 

Sд=S-Sисп (1.3) 

Где Sд – площадь, которая может использоваться для организации рабочих мест в м2,

S – площадь помещения в м2,

Sисп – площадь, используемая для организации административной зоны или рабочего места начальника отдела в м2. 

В соответствии с требованиями бухгалтерского отдела площадь величиной в 36 м2 используется для обеспечения удобного доступа к рабочим местам, а площадь 12 м2 используется для организации рабочего места начальника отдела в помещении 1; площадь величиной в 50 м2 используется для обеспечения удобного доступа к рабочим местам, а площадь 24 м2 используется для организации административной зоны в помещении 2. 



1.3 Расчет максимального количества рабочих мест в рабочей области 



N=Sд/Sрм (1.4) 

Где N – действительно количество рабочих мест в шт,

Sд – площадь, которая используется для организации рабочих мест в м2,

Sрм – площадь рабочего места в м2. 

Расчет максимального количества рабочих мест для помещения 1. 

Sд=120-48

Sд=72 м2. 

Площадь для рабочих мест будет равна 72 м2. 

Рассчитываем по формуле 1.4. количество рабочих мест: 

N=72/6

N=12. 

Расчет максимального количества рабочих мест для помещения 2. 

Sд=260-74

Sд=186 м2. 

Площадь для рабочих мест будет равна 186 м2. 

Рассчитываем по формуле 1.4. количество рабочих мест: 

N=186/6

N=31. 



1.4 Расчет максимального количества информационных розеток в комнатах



Максимальное количество информационных розеток для помещения будет равным количеству рабочих мест, учитывая рабочее место начальника отдела и административную зону. Количество информационных розеток в помещении 1, учитывая рабочее место начальника отдела, будет равно 13. Количество информационных розеток в помещении 2, учитывая 2 информационные розетки для административной зоны, будет равно 33. 



1.5 Расчет максимального количества телекоммуникационных разъемов



Исходя из нормы 2 телекоммуникационных разъема на одно рабочее место, количество разъемов для помещения 1 будет равно 26, а для помещения 2 равно 66. 

Рассчитанное количество информационных розеток и телекоммуникационных разъемов не нарушает нормы СанПин и ISO/IEC. 



Таблица 1.1. Основные характеристики рабочей области. 

№ комнаты

S комнаты, м2

Кол-во РМ в комнате

Кол-во ИР в комнате

Кол-во ТР в комнате









UTP cat 5e

1

120

13

13

26

2

260

33

33

66




1.6 Расчет количества и определение длин абонентских кабелей для рабочих станций



Lак=1.5*Nир (1.5) 

Где Lак – длина абонентского кабеля в м,

Nир – количество информационных разъемов в шт. 

Длина абонентских кабелей равна 1,5 метра для всех помещений. 

Для помещения 1 длина абонентского кабеля будет равна: 

Lак=1.5*13

Lак=19,5 м. 

Для помещения 2: 

Lак=1.5*33

Lак=49,5 м. 



Таблица 1.2. Основные характеристики абонентского кабеля. 

№ комнаты

Кол-во абонентских кабелей

Тип абонентского кабеля

Общая длина абонентского кабеля

1

13

UTP cat 5e

19,5

2

33

UTP cat 5e

49,5




2. Горизонтальная подсистема



Тип горизонтального кабеля – витая пара на основе UTP 5e категории. Кабель протянут на высоте 20 см от пола в декоративном пластиковом коробе. Информационные розетки устанавливаются на декоративный короб. Рабочие места располагаются как по периметру помещения, так и в центре его. К станциям, располагающимся в центре помещения, горизонтальный кабель частично проведен под полом. Предполагается, что в вертикальный опуск включена высота пола. Для обеспечения удобного доступа к информационным розеткам станций, находящихся в центре помещения, предусмотрена вертикальные стойки, на которую устанавливается информационная розетка на высоту 20 см. Для связи помещения 1 с административной подсистемой в помещении 2 сквозь стену на высоте 20 см проложена труба диаметром 100 мм. 

Lгк=∑1гк+∑1гкв (2.1) 

Где Lгк – длина горизонтального кабеля в м,

1гк – горизонтальные участки кабеля в м,

1гкв – вертикальные участки кабеля в м. 

2.1. Расчет длины горизонтального кабеля для помещения 1. 

Lгк рабочего места 1 = 32 + 0,8 = 32,8 (1 верт., 4 гор. участка) 

Lгк рабочего места 2 = 30 + 0,8 = 30,8 (1 верт., 4 гор. участка) 

Lгк рабочего места 3 = 28 + 0,8 = 28,8 (1 верт., 4 гор. участка) 

Lгк рабочего места 4 = 23 + 1,2 = 24,2 (3 верт., 4 гор. участка) 

Lгк рабочего места 5 = 23 + 1,2 = 24,2 (3 верт., 4 гор. участка) 

Lгк рабочего места 6 = 17 + 0,8 = 17,8 (1 верт., 3 гор. участка) 

Lгк рабочего места 7 = 20 + 1,2 = 21,2 (3 верт., 4 гор. участка) 

Lгк рабочего места 8 = 20 + 1,2 = 21,2 (3 верт., 4 гор. участка) 

Lгк рабочего места 9 = 14 + 0,8 = 14,8 (1 верт., 3 гор. участка) 

Lгк рабочего места 10 = 20 + 1,2 = 21,2 (3 верт., 4 гор. участка) 

Lгк рабочего места 11 = 20 + 1,2 = 21,2 (3 верт., 4 гор. участка) 

Lгк рабочего места 12 = 14 + 0,8 = 14,8 (1 верт., 3 гор. участка) 

Lгк рабочего места 13 = 23,5 + 0,8 = 24,3 (1 верт., 4 гор. участка) 

Расчет длины горизонтального кабеля для помещения 2. 

Lгк рабочего места 1 = 41 + 0,8 = 41,8 (1 верт., 2 гор. участка) 

Lгк рабочего места 2 = 39 + 0,8 = 39,8 (1 верт., 2 гор. участка) 

Lгк рабочего места 3 = 37 + 0,8 = 37,8 (1 верт., 2 гор. участка) 

Lгк рабочего места 4 = 35 + 0,8 = 35,8 (1 верт., 2 гор. участка) 

Lгк рабочего места 5 = 33 + 0,8 = 33,8 (1 верт., 2 гор. участка) 

Lгк рабочего места 6 = 31 + 0,8 = 31,8 (1 верт., 2 гор. участка) 

Lгк рабочего места 7 = 29 + 0,8 = 29,8 (1 верт., 2 гор. участка) 

Lгк рабочего места 8 = 27 + 0,8 = 27,8 (1 верт., 2 гор. участка) 

Lгк рабочего места 9 = 25 + 0,8 = 25,8 (1 верт., 2 гор. участка) 

Lгк рабочего места 10 = 20,5 + 0,8 = 21,3 (1 верт., 1 гор. участок) 

Lгк рабочего места 11 = 33,5 + 0,8 = 34,3 (1 верт., 3 гор. участка) 

Lгк рабочего места 12 = 31,5 + 0,8 = 32,3 (1 верт., 3 гор. участка) 

Lгк рабочего места 13 = 29,5 + 0,8 = 30,3 (1 верт., 3 гор. участка) 

Lгк рабочего места 14 = 27,5 + 0,8 = 28,3 (1 верт., 3 гор. участка) 

Lгк рабочего места 15 = 25,5 + 0,8 = 26,3 (1 верт., 3 гор. участка) 

Lгк рабочего места 16 = 23,5 + 0,8 = 24,3 (1 верт., 3 гор. участка) 

Lгк рабочего места 17 = 23 + 0,8 = 23,8 (1 верт., 2 гор. участка) 

Lгк рабочего места 18 = 21,5 + 0,8 = 22,3 (1 верт., 2 гор. участка) 

Lгк рабочего места 19 = 18,5 + 0,8 = 19,3 (1 верт., 2 гор. участка) 

Lгк рабочего места 20 = 15,5 + 0,8 = 16,3 (1 верт., 2 гор. участка) 

Lгк рабочего места 21 = 12,5 + 0,8 = 13,3 (1 верт., 2 гор. участка) 

Lгк рабочего места 22 = 9 + 1,2 = 10,2 (3 верт., 2 гор. участка) 

Lгк рабочего места 23 = 9 + 1,2 = 10,2 (3 верт., 2 гор. участка) 

Lгк рабочего места 24 = 15 + 1,2 = 16,2 (3 верт., 2 гор. участка) 

Lгк рабочего места 25 = 15 + 1,2 = 16,2 (3 верт., 2 гор. участка) 

Lгк рабочего места 26 = 18 + 1,2 = 19,2 (3 верт., 2 гор. участка) 

Lгк рабочего места 27 = 9 + 1,2 = 10,2 (3 верт., 2 гор. участка) 

Lгк рабочего места 28 = 9 + 1,2 = 10,2 (3 верт., 2 гор. участка) 

Lгк рабочего места 29 = 15 + 1,2 = 16,2 (3 верт., 2 гор. участка) 

Lгк рабочего места 30 = 15 + 1,2 = 16,2 (3 верт., 2 гор. участка) 

Lгк рабочего места 31 = 18 + 1,2 = 19,2 (3 верт., 2 гор. участка) 

Lгк рабочего места 32= 6 + 0,8 = 6,8 (1 верт., 1 гор. участок) 

Lгк рабочего места 33 = 3 + 0,8 = 3,8 (1 верт., 1 гор. участок) 



Таблица 2.1. Основные характеристики горизонтальной кабельной подсистемы

№ комнаты

Тип ГК

Кол-во горизон. участков кабеля

Длина горизон. участков кабеля

Кол-во вертик. участков кабеля

Длина вертик. участков кабеля

Общая длина ГК с учетом 10% запаса

1

UTP cat 5e

49

284,5

25

12,8

1189,2

2

UTP cat 5e

69

720,5

53

30,4

1651,98


3. Административная подсистема



Предположительно вычислительная сеть будет работать в соответствии со стандартом Fast Ethernet со скоростью 100 Мб/с. 



3.1 Выбор типа и расчет количества коммутационных панелей



В качестве коммутационных панелей были выбраны панели PP-19-48-8P8C-C5e-110D 19 дюймов, 48 портов, 2 штуки, что позволяет обслужить 96 информационных разъемов. 



Таблица 3.1. Состав коммутационного оборудования. 

Функциональная секция

Кол-во кабелей

Кол-во пар в кабеле

Кол-во пар всего

Тип коммутационного оборудования

Кол-во устройств

Горизонтальная

92

4

368

Панель

2



3.2 Выбор типа и расчет количества активных устройств сети



Для обеспечения наилучшего быстродействия и минимизации коллизий были выбраны активные сетевые устройства – 19 дюймовые свитчи фирмы 3Com на 24 порта для монтажа в телекоммуникационный шкаф. 

Количество активных устройств и количество портов в устройстве рассчитывается исходя из числа рабочих мест, учитывая патч-корды. Общее число портов в активных устройствах равно количеству рабочих мест. В данном случае 2 активных устройства, рассчитанных на 24 подключения каждое, обеспечат функциональность сети размеров в 46 рабочих мест. 


Таблица 3.2. Состав активного оборудования. 

Функциональная секция

Функциональное назначение

Кол-во кабеля

Тип активного оборудования

Кол-во устройств

Активная

Сетевой

46

24-портовый свитч

2



3.3 Расчет высоты телекоммуникационного шкафа



H=9/32*N+7 (3.2) 

Где H – примерная высота телекоммуникационного шкафа в юнитах,

N – число обслуживаемых мест. 

H=9/32*(13+33) +7

H=19,9375 юнита. 

В качестве телекоммуникационного шкафа был выбран стандартный 19 дюймовый шкаф высотой в 20 юнитов (890 мм), шириной 533 мм и глубиной 600 мм. 





Рисунок 1. Схема подключения активного оборудования к кабельной системе. 




Рисунок 2. Схема телекоммуникационного шкафа. 



3.4 Расчет количества и определение длин сетевых и коммуникационных кабелей



Общее количество кабелей в телекоммуникационном шкафу будет складываться из количества рабочих мест и необходимого количества сетевых кабелей активной секции для коммутации активного оборудования. Так как активных устройства два, то будет использоваться один патч-корд. 

Lкшо=2*Nк (3.3) 

Где Lкшо – общая длина кабеля в телекоммуникационном шкафу в м,

Nк – количество кабеля в шт. 

Длина кабеля в телекоммуникационном шкафу равна 2 метрам, остатки кабеля используются как запас и сформированы в виде петли. 

Для сетевого кабеля

Lкшо=2*46

Lкшо=92 м. 

Таблица 3.3. Сетевые кабели и коммутационные кабели. 

Функциональное назначение

Тип разъема

Длина кабеля, м

Кол-во кабеля

Сетевой

RJ-45

92

46

Патч-корд

RJ-45

1,5

1




4. Дополнительные и вспомогательные элементы



4.1 Расчет габаритных размеров декоративных пластиковых коробов



Sкороба=n*Sпс*ki*kz (4.1) 

Где Sкороба – расчетная площадь короба в мм2,

n – количество кабелей в коробе в шт,

Sпс - площадь поперечного сечения в мм2,

ki – коэффициент использования, равен 0.5,

kz – коэффициент запаса, kz равен 0,45. 

Sпс=π*D2/4 (4.2) 

Где Sпс – площадь поперечного сечения кабеля в мм2,

π – константа 3,14,

D – диаметр кабеля, равен 5,2 мм2 для UTP cat 5e. 

Sпс=3,14* 27,04/4

Sпс=21,2264 мм2

Для первого участка короба в помещении 2, находящегося в административной зоне, при количестве горизонтальных кабелей в 72 шт., требуемая площадь поперечного сечения будет равна: 

72*21,2264*0,5*0,45=343,8 мм2. 

Для второго участка короба в помещении 2, соединяющего компьютеры в центре, при количестве горизонтальных кабелей в 20 шт., требуемая площадь поперечного сечения будет равна: 

20*21,2264*0,5*0,45=95,5 мм2. 

Для третьего участка короба в помещении 2, соединяющего компьютеры вдоль западной стены, при количестве горизонтальных кабелей в 22 шт., требуемая площадь поперечного сечения будет равна: 

22*21,2264*0,5*0,45=105 мм2. 

Для первого участка короба в помещении 1, соединяющего компьютеры в помещении, при количестве горизонтальных кабелей в 26 шт., требуемая площадь поперечного сечения будет равна: 

26*21,2264*0,5*0,45=124,1 мм2. 

Для второго участка короба в помещении 1, соединяющего рабочие места 7-12, при количестве горизонтальных кабелей в 12 шт., требуемая площадь поперечного сечения будет равна: 

12*21,2264*0,5*0,45=57,3 мм2. 

Для третьего участка короба в помещении 1, соединяющего рабочие места 4-6, при количестве горизонтальных кабелей в 6 шт., требуемая площадь поперечного сечения будет равна: 

6*21,2264*0,5*0,45=28,6 мм2. 

Для четвертого участка короба в помещении 2, соединяющего рабочие места вдоль восточной стены, при количестве горизонтальных кабелей в 20 шт., требуемая площадь поперечного сечения будет равна: 

20*21,2264*0,5*0,45=95,5 мм2. 

Расчет длины короба. 

Lкор=(∑1гук+∑1вук) *0,063 (4.2) 

Где Lкор – длина короба с учетом 6,3% запаса в м,

1гук – горизонтальные участки короба в м,

1вук – вертикальные участки короба в м. 

Для рабочих мест 1-10 помещения 2

Lкор=(41+0) *0,063

Lкор=43,583

Для рабочих мест 11-33 помещения 2 и 1-13 помещения 1, отрезок

Lкор=(11+0) *0,063

Lкор=11,693

Для рабочих мест 11-21 помещения 2, отрезок

Lкор=(23+0) *0,063

Lкор=24,449

Для рабочих мест 1-13 помещения 1

Lкор=(21+0) *0,063

Lкор=22,323

Для рабочих мест 7-12 помещения 1

Lкор=(6+0,2) *0,063

Lкор=6,5906

для рабочих мест 4-6 помещения 1

Lкор=(6+0,2) *0,063

Lкор=6,5906

Для рабочих мест 22-31 помещения 2

Lкор=(15+0,2) *0,063

Lкор=16,1576



Таблица 4.1. Габаритные размеры декоративных коробов. 

Кол-во обслуживаемых ИР

Кол-во ГК в коробе

Требуемая площадь короба, мм2

Стандартные габаритные размеры короба, мм х мм

Длина короба, м

36

72

343,8

100 х 50

11,693

10

20

95,5

20 х 75

16,1576

11

22

105

20 х 75

24,449

13

26

124,1

20 х 75

22,323

6

12

57,3

20 х 75

6,5906

3

6

28,6

20 х 75

6,5906

10

20

95,5

20 х 75

43,583



Расчет элементов крепления декоративных коробов. 

Nкэ=n*∑Lкорз/500+nр*2

Где Nкэ – количество крепежных элементов в шт,

Lкорз – длина короба с учетом 6,3% запаса в мм,

500 – расстояние между крепежными элементами в мм,

n – количество крепежных элементов по вертикали в шт,

nр – количество информационных розеток на коробе. 

Для короба 100 х 50. 

Nкэ=2*11693/500+2*2

Nкэ=50,772. 

Для короба 75 х 20. 

Nкэ=2*119693,8/500+28*2

Nкэ=534,7752. 

Для крепежа коробов потребуется 586 крепежных элементов. 

Короб 100 х 50







Короб 75 х 20





Рисунок 3. Схема расположения крепежных элементов. 


Заключение



В ходе выполнения курсового проекта были организованы рабочие места для в рабочей области помещения 1 и 2, организована и рассчитана локальная вычислительная сеть для бухгалтерского отдела, административная подсистема, рассчитана горизонтальная кабельная подсистема с соблюдением всех правил норм СанПин и ISO/IEC. Данная вычислительная сеть способна удовлетворять потребностям бухгалтерского отдела с учетом модернизации. 

В качестве патч-панелей (коммутационных панелей) были выбраны реальные панели, соответствующие стандартам ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Category 5e, TIA/EIA TSB-40, ISO/IEC Generic Cabling Standard 11801, CENELEC Generic Cabling Standard EN50173 и заказной 19’’ телекоммуникационный шкаф. 

В качестве модернизации предлагаю установить беспроводную точку доступа в помещении 1 для рабочих мест 4-12, и в помещении 2 для рабочих мест 22-31, что позволит сократить количество абонентских кабелей и кабелей горизонтально подсистемы. 


Список литературы



1. В. Олифер, Н. Олифер. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы., 3е изд, М.: Питер, 2007 г. 

2. Самарский П.А. Основы структурированных кабельных систем, Феникс, 2006. 

3. Парфенов Ю.А., Власов В.Е. Кабели цифровых сетей электросвязи. Конструирование, технологии, применение, Минск: Белорусь, 2005 г.