Электрическая сеть района системы 110 кВ

Для нормального просмотра необходимо иметь шрифт ISOCPEUR





Выполняю расчеты курсового по сетям 110 кВ. Возможно оформление курсового проекта. Пример выполнения расчета и возможного оформления приведен ниже. 

Со всеми вопросами обращаться:

E-mail:  sety@HotBox.ru







Министерство энергетики РФ



Невинномысский энергетический техникум

























КУРСОВОЙ ПРОЕКТ



  Предмет: Электрические сети энергетических систем





 Специальность:  1001             

  

 Группа:  128





Тема:      "Электрическая сеть района системы 110 кВ"





   Разработал:    Демченко В.В.

     



  Руководитель:    Озина Н.В.

  









2001 г



1999











	№

	Обозначение

	Наименование документа

	1

	КП.1001.128.07.34.ВД

	Ведомость документа

	2

	

	Задание

	3

	КП.1001.128.07.34.ПЗ

	Пояснительная записка

	4

	КП.1001.128.07.34.ЭССП

	Электрическая схема сети потокораздела

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	











КП.1001.128.07.34.ВД

























Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Электрическая сеть района системы 110кВ

Литера

Лист

Листов

Разраб.

Демченко В.



8.11.01



К

1

1

Руковод.

Озина Н.В.







НЭТ































ЗАДАНИЕ



Исходные данные

Координаты ПС района электрической сети системы

Координата

Номера ПС

Связь с другим районом системы на ПС



1

2

3

4

С



Y, км

0

11

36

30

22

ПС3

ПС1

X, км

35

20

21

45

6





Приходит: ПС3 42+j20, 

Уходит: ПС1 10+j4 МВА



Нагрузки ПС МВт в максимальном режиме работы потребителей и минимальном режиме в % от максимального.



Максимальный режим

Минимальный режим

Номера подстанций



%

cos

1

2

3

4

cos





12,0

20

57,4

32,1

0,87

70

0,83



Время использования максимальной нагрузки Тмах=4000 ч

Коэффициент участия в максимуме нагрузки Куч=0,8

Номинальное напряжение линий на вторичной стороне ПС 10 кВ

Высшая категория потребителей (1)

Напряжения на шинах ПС в режиме максимальных нагрузок 115 кВ, в режиме минимальных нагрузок 114 кВ в послеаварийном режиме 115 кВ



Климатический район по гололеду III

Стоимость потеряной электроэнергии принять 0,28 руб за кВтч

Коэффициент удорожания Кув=10

























ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА





















































































		











КП.1001.128.07.34.ПЗ

























Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Электрическая сеть района системы 110кВ

Литера

Лист

Листов

Разраб.

Демченко В.













Руковод.

Озина Н.В.







НЭТ

























	

	№

	

	стр.

	

	

	

	1

Введение

	

	2

	Выбор типа, числа и мощности силовых трансформаторов

	

	3

	Приведение нагрузок к высшей стороне трансформаторов

	

	

	в максимальном и минимальном режимах работы

	

	4

	Разработка вариантов схем электрической сети района

	

	5

	Электрический расчет электрической сети двух вариантов

	

	

	до определения потерь и уровней напряжения

	

	6

	Разработка схем присоединения ПС к электрической сети

	

	7

Технико-экономическое сравнение вариантов электрической

	

	

	сети и выбор из них наивыгоднейшего

	

	8

Определение потерь т уровней напряжения для выбранного варианта

	

	

в максимальном режиме нагрузок потребителей в нормальном режиме

	

	9

Электрический расчет выбранного варианта в минимальном режиме

	

	

Нагрузок потребителей в нормальном режиме работы

	

	10

	Электрический расчет одного наиболее тяжелого аварийного

	

	

	режима при максимальных нагрузках потребителей

	

	11

	Выбор ответвлений трансформаторов и определение 

	

	

	Напряжений на низшей стороне ПС во всех режимах работы

	

	12

	Список используемой литературы

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	











КП.1001.128.07.34.ПЗ

























Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Электрическая сеть района системы 110кВ

Литера

Лист

Листов

Разраб.

Демченко В.













Руковод.

Озина Н.В.







НЭТ



























1. ВВЕДЕНИЕ.



Основные концептуальные подходы к реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей и проект программы технического перевооружения электрических сетей РАО ЕЭС России на 2001-2005 гг. были рассмотрены на совместном заседании НТС РАО ЕЭС России и НС Российской академии наук по проблемам надежности и безопасности больших систем энергетики 2 ноября 2000 г. в Пятигорске.

Определены  проблемные, требующие глубокой научно-технической проработки основополагающие задачи технического перевооружения и реконструкции электрических сетей на длительную перспективу направленные на:

		Повышение гибкости и управляемости ЕЭС России

		Обеспечение высокой надежности работы электрических сетей

		Обновление устаревшего действующего парка основного и вспомогательного силового оборудования ВЛ и подстанций

		Исследование эксплуатационного ресурса электротехнического оборудования, конструкций и сооружений (в том числе проводов, изоляции, металлических и железобетонных опор) ВЛ

		Оптимизацию первичных системообразующих и распределительных подстанций

		Придание качественно нового уровня электрическим сетям в процессе их технического перевооружения и реконструкции

		Минимизацию коммерческих и технологических потерь в электрических сетях

		Обеспечение безопасности и экологической приемлемости электрических сетей

Энергосистемам, предприятиям городских электрических сетей и сетей сельскохозяйственного назначения рекомендовано учитывать в проектах разработанные РОСЭП принципы и требования, высокий технический уровень распределительных сетей нового поколения.

Включить в концепцию технического перевооружения и реконструкции ВЛ напряжением 110 кВ и выше раздел по кабельным сетям. Рассмотреть в нем перспективы применения новых типов кабелей с синтетической изоляцией. Распространить концепцию на период 15-20 лет. Расширить перечень содержащихся в ней технических рекомендаций, включив в концепцию перспективные технологии и оборудование:

			Дискретно управляемые реакторные группы для компенсации зарядной мощности линий электропередачи

			Сверхпроводимое оборудование: кабели, ограничители токов короткого замыкания, индуктивные накопители электроэнергии (СПИН)

			Многофункциональные коммутационные аппараты и нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН)

			Синхронизированные управляемые выключатели

			Внедрение на ВЛ напряжением 220-750 кВ улучшенной системы подвески проводов для больших переходов, применение многорезонансных гасителей вибрации, использование полимерных изоляторов нового поколения и грозозащитных тросов типа "алюмовед"

			Подмагничивание магнитопроводов в сетях 110 кВ и выше от тиристорных преобразователей

			Применение полностью управляемых преобразователей или асинхронизированных синхронных компенсаторов

			Освоение технологии векторного управления режимами электроэнергетических систем

Рекомендовано разработать в рамках концепции научно-техническую программу создания и освоения новых электросетевых технологий и оборудования с учетом определенных основополагающих задач технического перевооружения и реконструкцию электрических сетей на длительную перспективу.

Предложено более подробно проработать инвестиционные механизмы реализации программ технического перевооружения и реконструкции электрических сетей, учесть при этом недопустимость нецелевого использования амортизационных отчислений в электрических сетях; предусмотреть переоценку соответствующих основных фондов, внесение инвестиционной составляющей в тариф и использование прибыли для целей технического перевооружения и реконструкции электрических сетей.

2. ВЫБОР ТИПА, ЧИСЛА И МОЩНОСТИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ.



Так как на всех подстанциях в составе нагрузки имеются потребители 1 категории, как правило, предусматривают установку двух трансформаторов. Меньшее количество недопустимо по условию надежности электроснабжения, а большее может быть целесообразным лишь при большом различии нагрузок в часы максимума и минимума и эта целесообразность должна быть доказана технико-экономическим сравнением. Тогда при установке на каждой из подстанций двух трансформаторов мощность каждого из них должна соответствовать условию:

Sном(0,65-0,7)S

где S – общая нагрузка подстанции на трансформаторы.

ПС1:  Sном(0,65-0,7)Р/cos=(0,65÷0,7)12/0,87=(9-9,7) МВА

ПС2:  Sном(0,65-0,7)Р/cos=(0,65÷0,7)20/0,87=(15-16) МВА

ПС3:  Sном(0,65-0,7)Р/cos=(0,65÷0,7)57,4/0,87=(42,9-46) МВА

ПС4:  Sном(0,65-0,7)Р/cos=(0,65÷0,7)32,1/0,87=(24-25,8) МВА

Предусматриваем к установке трансформаторы с регулированием напряжения под нагрузкой с РПН в нейтрали 16%; 9 ступеней, дающее возможность регулировать напряжение в течение суток, с паспортными величинами которые заносим в таблицу 2.1.



Таблица 2.1

ПС

Тип трансформатора

Snom МВА

Сочетание напряжений

Рхх  МВт

Ркз  МВт

uk%

Ixx%

Rт  Ом

Хт  Ом







ВН

НН













1

ТДН-10000/110

10

115

11

0,014

0,06

10,5

0,9

7,935

138,863

2

ТДН-16000/110

16

115

11

0,021

0,09

10,5

0,8

4,649

86,789

3

ТРДН-40000/110

40

115

10,5

0,042

0,16

10,5

0,7

1,323

34,716

4

ТРДН-25000/110

25

115

10,5

0,025

0,12

10,5

0,75

2,539

55,545

[2, с.377, П.3-2]

RТ и ХТ – приведенные сопротивления к высшей стороне трансформатора, которые определены по формулам:

                

                          [2, с.239, ф.11-2]                             [2, с.240, ф.11-5]



RТ1 = 0,061152/102 = 7,935 Ом        ХТ1 = 10,51152/10010 = 138,863 Ом

RТ2 = 0,091152/162 = 4,649 Ом        ХТ2 = 10,51152/10016 = 86,789 Ом

RТ3 = 0,161152/402 = 1,323 Ом         ХТ3 = 10,51152/10040 = 34,716 Ом

RТ4 = 0,121152/252 = 2,539 Ом        ХТ4 = 10,51152/10025 = 55,545 Ом

3. ПРИВЕДЕНИЕ НАГРУЗОК К ВЫСШЕЙ СТОРОНЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ В МИНИМАЛЬНОМ И МАКСИМАЛЬНОМ РЕЖИМАХ РАБОТЫ.



3.1. Максимальный режим.

Нагрузка на низшей стороне заданна активной мощностью и задан cos.

Тогда    S = P/cos;          

Q1 =  Мвар

Q2 =   Мвар

Q3 =   Мвар

Q4 =   Мвар

Определяем потери мощности в обмотках трансформаторов, с учетом того, что нагрузка распределяется одинаково на два трансформатора.

        [2, с.247, ф.11-9,11-10]

	 Sm1=0,06(13,793/10)2/2+j10,513,7932/(20010) = 0,057+j0,999 МВА

	 Sm2=0,09(22,989/16)2/2+j10,522,9892/(20016) = 0,093+j1,734 МВА

	 Sm3=0,16(65,977/40)2/2+j10,565,9772/(20040) = 0,218+j5,713 МВА

	 Sm4=0,12(36,897/25)2/2+j10,536,8972/(20025) = 0,057+j0,999 МВА

Определяем приведенную мощность без учета потерь холостого хода

	       S`пр=S+Sm

	S`пр1=(12+j6,801)+(0,057+j0,999)=(12,057+j7,8) МВА

	S`пр2=(20+j11,335)+(0,093+j1,734)=(20,093+j13,069) МВА

	S`пр3=(57,4+j32,53)+(0,218+j5,713)=(57,618+j38,243) МВА

	S`пр4=(32,1+j18,192)+(0,057+j0,999)=(32,231+j21,051) МВА

Определяем потери мощности на холостом ходу

	   [2, с.246, ф.11-7]

	S1 = 20,014+j(20910/100) = (0,028+j0,18)  МВА

	S2 = 20,021+j(20,816/100) = (0,042+j0,256)  МВА

	S3 = 20,042+j(20,740/100) = (0,084+j0,56)  МВА

	S4 = 20,025+j(20,7525/100) = (0,05+j0,375)  МВА

Определяем мощность, приведенную к высшей стороне трансформатора

	      Sпр=S`пр+Sхх

	Sпр1 = (12,057+j7,8)+(0,028+j0,18) = (51.54+j35.59)  МВА

	Sпр2 = (20,093+j13,069)+(0,042+j0,256) = (47.95+j32.93)  МВА

	Sпр3 = (57,618+j38,243)+(0,084+j0,56) = (19.53+j13.54)  МВА

	Sпр4 = (32,231+j21,051)+(0,05+j0,375) = (36+j24.54)  МВА

	

3.2. Минимальный режим.

Активная нагрузка на низшей стороне в минимальном режиме определяется как 70% нагрузки в максимальном режиме.

Р = РМАКС70/100

Р1 = 1270/100 = 8,4 МВА

Р2 = 2070/100 = 14 МВА

Р3 = 57,470/100 = 40,18 МВА

Р4 = 32,170/100 = 22,47 МВА

Нагрузка на низшей стороне заданна активной мощностью и задан cos.

Тогда    S = P/cos;          

Q1 =  Мвар

Q2 =   Мвар

Q3 =   Мвар

Q4 =   Мвар

Определяем потери мощности в обмотках трансформаторов, с учетом того, что нагрузка распределяется одинаково на два трансформатора.

        [2, с.247, ф.11-9,11-10]

	 Sm1=0,06(10,12/10)2/2+j10,510,122/(20010) = 0,031+j0,538 МВА

	 Sm2=0,09(16,867/16)2/2+j10,516,8672/(20016) = 0,050+j0,934 МВА

	 Sm3=0,16(48,41/40)2/2+j10,548,412/(20040) = 0,117+j3,076 МВА

	 Sm4=0,12(27,072/25)2/2+j10,527,0722/(20025) = 0,070+j1,539 МВА

Определяем приведенную мощность без учета потерь холостого хода

	       S`пр=S+Sm

	S`пр1=(8,4+j5,645)+j(0,031+j0,538)=(8,431+j6,183) МВА

	S`пр2=(14+j9,408)+j(0,050+j0,934)=(14,05+j10,342) МВА

	S`пр3=(40,18+j27,001)+j(0,117+j3,076)=(40,297+j30,077) МВА

	S`пр4=(22,47+j15,1)+j(0,070+j1,539)=(22,54+j16,639) МВА

Определяем потери мощности на холостом ходу

	   [2, с.246, ф.11-7]

	S1 = 20,014+j(20910/100) = (0,028+j0,18)  МВА

	S2 = 20,021+j(20,816/100) = (0,042+j0,256)  МВА

	S3 = 20,042+j(20,740/100) = (0,084+j0,56)  МВА

	S4 = 20,025+j(20,7525/100) = (0,05+j0,375)  МВА

Определяем мощность, приведенную к высшей стороне

	      Sпр=S`пр+Sхх

	Sпр1 = (8,431+j6,183)+j(0,028+j0,18) = (8,459+j6,363)  МВА

	Sпр2 = (14,05+j10,342)+j(0,042+j0,256) = (14,092+j10,598)  МВА

	Sпр3 = (40,297+j30,077)+j(0,084+j0,56) = (40,381+j30,637)  МВА

	Sпр4 = (22,54+j16,639)+j(0,05+j0,375) = (22,590+j17,014)  МВА

	

	Результаты расчетов сводим в таблицу 3.1.

	

	Таблица 3.1.

ПС

Тип трансформатора

кол-во



P

Q

Pm

Qm

P'пр

Q'пр

Pxx

Qxx

Pпр

Qпр

-

-

-

-

МВт

Мвар

МВт

Мвар

МВт

Мвар

МВт

Мвар

МВт

Мвар

1

ТДН-10000/110

2

Максимальный режим работы сети

12

6,801

0,057

0,999

12,057

7,800

0,028

0,18

12,085

7,980

2

ТДН-16000/110

2



20

11,335

0,093

1,734

20,093

13,069

0,042

0,256

20,135

13,325

3

ТРДН-40000/110

2



57,4

32,530

0,218

5,713

57,618

38,243

0,084

0,56

57,702

38,803

4

ТРДН-25000/110

2



32,1

18,192

0,131

2,859

32,231

21,051

0,05

0,375

32,281

21,426

1

ТДН-10000/110

2

Минимальный режим работы сети

8,4

5,645

0,031

0,538

8,431

6,183

0,028

0,18

8,459

6,363

2

ТДН-16000/110

2



14

9,408

0,050

0,934

14,050

10,342

0,042

0,256

14,092

10,598

3

ТРДН-40000/110

2



40,18

27,001

0,117

3,076

40,297

30,077

0,084

0,56

40,381

30,637

4

ТРДН-25000/110

2



22,47

15,100

0,070

1,539

22,540

16,639

0,05

0,375

22,590

17,014

	

		

		Составляем Г-образную схему замещения трансформатора на которой в верхней строке показываем мощности соответствующие минимальному режиму, а в нижней строке показываем мощности соответствующие максимальному режиму работы.

		

		





		4. РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ СХЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ РАЙОНА  СИСТЕМЫ

		

		Предлагаемые варианты схем электрической сети должны в одинаковой степени отвечать требованиям надежности электроснабжения и в тоже время по возможности меньше требовать для своего исполнения коммутационной аппаратуры и протяженности линий. Разработка вариантов ведется комплексно, то есть схема сети намечается с учетом схем коммутации подстанций, числа присоединений, взаимного географического положения подстанций, баланса мощностей района.

		По заданным координатам подстанций в масштабе М1:106 (в 1 мм – 1 км) найдем место расположения подстанций и наметим два различных варианта схемы электрической сети.

		В первом варианте примем разомкнутую сеть. При питании подстанций с ответственными потребителями от разомкнутой сети, необходимо питать их от двух линий. Линия С-3 и  одноцепная, так как связь с другим районом обеспечивает надежность питания подстанции.

		Во втором варианте примем простую замкнутую сеть с одноцепными ЛЭП.

		

		     ВАРИАНТ 1.	ВАРИАНТ 2.

		          	

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		          Рис.4.1                                            рис. 4.2





5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СЕТИ ДВУХ ВАРИАНТОВ В МАКСИМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ДО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ И УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ

		

		5.1. Расчет первого варианта.

5.1.1. Расчет линии 2-1.

Линия двухцепная, длиной 18 км. Uном=110 кВ.

Мощность в конце линии 2-1 равна Sпр.пс1 плюс мощность, уходящая в другой район системы. S2=Sпр.пс1+S

S2 = 12,085+j7,98+10+j4= 22,085+j11,98== 25,125 МВА

Определяем ток линии



Так как линия двухцепная, то ток нормального режима в одной цепи равен

Iнорм.р = 131,8/2 = 65,9 А

Определяем расчетный ток при выборе сечений проводов методом экономических интервалов

Iр = Iнорм.рiT = 65,91.051 = 69,2 А

i – коэффициент, учитывающий изменение нагрузки по годам, который для линий 110-220 кВ можно принять равным 1,05; что соответствует математическому ожиданию этого коэффициента в зоне наиболее часто встречающихся темпов роста нагрузки.

 T – коэффициент, зависящий от времени использования максимальной нагрузки, номинального напряжения линии и коэффициента участия в максимуме нагрузки.

		Принимаем железобетонные опоры типа ПБ-110-4, и по [5.с.280.] для III района по гололеду выбираем сечения проводов в каждой цепи 95 мм2 с предельной экономической нагрузкой на одну цепь 80 А.

Принимаем провод АС-95/16 с допустимым током I0ДОП=330 А, что больше тока нормального режима работы и тока общей нагрузки I=131,8 А, который будет проходить в одной цепи, при отключении другой. Ro=0.299 Ом/км, d=13,5 мм. Конструктивная схема принятой опоры для расчета среднего геометрического расстояния между фазами представлена на рисунке 5.1.



Определяем индуктивное сопротивление на один километр

	.	[2.с.70.ф.3-6]



                                2 м    

                1



Д1-2 = Д2-3 == 4,27 м

Д3-1 = 4+4 = 8 м

Дсрюг= =

      = 5,26 м = 5260 мм



[2, с.69.ф.3-5]





                   3,5 м            4 м

     2



                                    4 м  



             3





          

                  рис.5.1.

Определяем емкостную проводимость линии на 1 км.

          [2.с.213.ф.10-5]

Определяем эквивалентное сопротивление линии

		R = Rol = 0,29918 = 2,691 Ом	[2.с.67.ф.3-1]

		X = Xol = 0,43218 = 3,889 Ом	[2.с.72.ф.3-9]

где n число цепей в линии.

Зарядная мощность на одном конце ЛЭП

      [2.с.215.ф.10-8б]

Составляем «П»-образную схему замещения



Sкон = 22,085+j11,98-j0,571 = (22,085+j11,409) МВА



Sнач = 22,085+j11,409+0,14+j0,203 = (22,225+j11,612) МВА

S1-2 = 22,225+j11,612-j0,571 = (22,225+j11,041) МВА



5.1.2. Расчет линии С-2.

Линия двухцепная, длиной 18 км. Uном=110 кВ.

Мощность в конце линии S2=Sпр.пс2+S2-1

S2 =22,225+j11,041+20,135+j13,325=42,36+j24,366== 48,868 МВА

Определяем ток линии



Так как линия двухцепная, то ток нормального режима в одной цепи равен

Iнорм.р = 256,5/2 = 128,2 А

Определяем расчетный ток при выборе сечений проводов методом экономических интервалов

Iр = IiT = 128,21.051 = 134,66  А

Принимаем железобетонные опоры типа ПБ-110-4, и для III района по гололеду выбираем сечения проводов в каждой цепи 120 мм2 с предельной экономической нагрузкой на 1 цепь 150А.

Принимаем провод АС-150/24 с допустимым током I0ДОП=445 А, что больше тока нормального режима работы и тока общей нагрузки I=256,5 А, который будет проходить в одной цепи, при отключении другой. Ro=0.194 Ом/км, d=17,1 мм.



Определяем индуктивное сопротивление на 1 км.



Определяем емкостную проводимость линии на 1 км.



Определяем эквивалентное сопротивление линии

R = Rol = 180,194 = 1,746 Ом

X = Xol = 180,417 = 3,756 Ом

где n число цепей в линии.

Зарядная мощность на одном конце ЛЭП







Составляем «П»-образную схему замещения

Sкон =42,36+j24,366-j0,592=(42,36+j23,774) МВА



Sнач=42,36+j23,774+0,345+j0,741 =(42,705+j24,515) МВА

SС-3=42,705+j24,515-j0,592=(42,705+j23,923) МВА



5.1.3. Расчет линии 3-4.

Линия двухцепная, длиной 25 км. Uном=110 кВ.

Мощность в конце линии S2=Sпр.пс4

S2 = 32,281+j21,426 = = 38,745 МВА

Определяем ток линии



Так как линия двухцепная, то ток нормального режима в одной цепи равен

Iнорм.р = 203,4/2 = 101,7 А

Определяем расчетный ток при выборе сечений проводов методом экономических интервалов

Iр = IiT = 101,71.051 = 106,8  А

Принимаем железобетонные опоры типа ПБ-110-4, и для III района по гололеду выбираем сечения проводов в каждой цепи 120 мм2 с предельной экономической нагрузкой на 1 цепь 150А.

Принимаем провод АС-95/16 с допустимым током I0ДОП=330А, что больше тока нормального режима работы и тока общей нагрузки I=101,7 А, который будет проходить в одной цепи, при отключении другой. Ro=0.299 Ом/км, d=13,5 мм.



Определяем индуктивное сопротивление на 1 км.



Определяем емкостную проводимость линии на 1 км.



Определяем эквивалентное сопротивление линии

R = Rol = 250,299 = 3,737 Ом

X = Xol = 250,432 = 5,401 Ом

где n число цепей в линии.

Зарядная мощность на одном конце ЛЭП





Составляем «П»-образную схему замещения

Sкон =32,281+j21,426-j0,793=(32,281+j20,633) МВА



Sнач=32,281+j20,633+0,464+j0,67 =(32,745+j21,303) МВА

SС-3=32,745+j21,303-j0,793=(32,745+j20,51) МВА



5.1.4. Расчет линии С-3.

Линия одноцепная, длина 20 км. Uном=110 кВ.

Мощность в конце линии С-3 равна S2=Sпр.пс3+S3-4 за вычетом мощности, приходящей из другого района системы.

S2=32,745+j20,51+57,702+j38,803-42-j20=(48,447+j39,313) МВА



где I - ток линии, а Iнорм.р –ток нормального режима.

Расчетный ток при выборе сечений проводов методом экономических интервалов:

Ip = iтIнорм = 1,051327,5 = 343 А

Хотя линия и одноцепная, но ее нужно проверить по нагреву не только по току нормального режима, но и аварийному, так как отключение линии связи с другим районом увеличит ее загрузку до  S2=Sпр.пс3+S3-4

.

Принимаем железобетонные опоры типа ПБ-110-3, и для III района по гололеду выбираем сечения проводов в каждой цепи 240 мм2 с предельной экономической нагрузкой на 1 цепь 370 А.

Принимаем провод АС-240/39 с допустимым током I0ДОП=610А, что больше тока нормального режима работы и аварийного тока I=567,7А Ro=0.122 Ом/км, d=21,6 мм. Конструктивная схема принятой опоры [3.с.394.] для расчета среднего геометрического расстояния между фазами представлена на рисунке 5.5.

                     2 м    

		                             1	

         





                                     4 м

                    3,5 м

                                       2

   3



 



          



         рис.5.5.

				[2.с.69.ф.3-5]

Определяем индуктивное сопротивление на один километр

	.	

Определяем емкостную проводимость линии на 1 км.

          

Определяем эквивалентное сопротивление линии

		R = Rol = 0,12220 = 2,44 Ом	

		X = Xol = 0,40120 = 8,016 Ом	

Зарядная мощность на одном конце ЛЭП

      

Составляем «П»-образную схему замещения



Sкон = 48,447+j39,313-j0,343 = (48,447+j38,97) МВА



Sнач = 48,447+j38,97+0,785+j2,579 = (49,232+j41,549) МВА

S1-2 = 49,232+j41,549-j0,343 = (49,232+j41,206) МВА



		5.2. Расчет второго варианта.

		5.2.1. Нагрузки узлов в максимальном режиме и расчет потокораспределения в нормальном режиме работы.

		ПС1: Sу1 = SПР1+ Sух = 12,085+j7,98+10+j4 = 22,085+j11,98 МВА

		ПС2: Sу2 = Sпр2 = 20,135+j13,325 МВА

		ПС3: Sу3 = Sпр3- Sприх = 57,702+j38,803-42-j20 = 15,702+j18,803 МВА

		ПС4: Sу4 = Sпр4 = 32,281+j21,426 МВА

		ПС «С»-балансирующий узел, по которому и «разрежем» замкнутую сеть, превратив её в линию с двухсторонним питанием.

		

  47,708+j31,333  27,573+j18,008    5,488+j6,028        26,793+j15,398  42,495+j34,201

		 

		С      18 км           2     18 км         1      30 км           4     25 км          3     20 км.     С’

		

		

		          20,135+j13,325       22,085+j11,98           32,281+j21,426         15,702+j18,803

		рис.5.7

		Находим поток на головном участке, подставляя в формулу все нагрузки с одинаковым знаком, так как в точках 1,2,3,4 только потребители.

		

		Остальные потоки мощности, в том числе и SС-3 найдем по 1 закону Кирхгофа непосредственно по рис.5.7.

		Сделаем проверку правильности расчетов повторно определив SС-3, как поток головного участка.

		Результат совпал с предыдущим значением, значит расчет потокораспределения был правильным  

		5.2.2. Расчет потокораспределения в аварийных режимах и выявление наиболее тяжелого режима.

		   отключена         20,135+j13,325       42,22+j25,305   74,501+j46,731   90,203+j65,534                                                          
                                                                                                                                                           

		   

		C                    2                1                  4                3           C’

		          20,135+j13,325      22,085+j11,98        32,281+j21,426      15,702+j18,803

		

		    20,135+j13,325         отключена       22,085+j11,98       54,366+j33,406  70,068+j52,209

		

		

		C                    2                1                   4              3            C’

		          20,135+j13,325     22,085+j11,98          32,281+j21,426     15,702+j18,803

		

		  42,22+j25,305       22,085+j11,98      отключена        32,281+j21,426    47,983+j40,229

		

		

		C                    2                1                  4                3           C’

		          20,135+j13,325     22,085+j11,98         32,281+j21,426      15,702+j18,803

		

		  74,501+j46,731     54,366+j33,406   32,281+j21,426        отключена       15,702+j18,803

		 

		C                    2                1                  4                3           C’

		

		          20,135+j13,325      22,085+j11,98        32,281+j21,426       15,702+j18,803

		

		

		    90,203+j65,534    70,068+j52,209   47,983+j40,229    15,702+j18,803       отключена

		

		С                  1                2                  4                3         С’

		

		           20,135+j13,325       22,085+j11,98        32,281+j21,426      15,702+j18,803

		рис.5.8

		Сравнивая потоки мощности по вертикали против каждой линии находим наибольшие аварийные мощности для линий:

		

		5.2.3. Выбор сечений проводов линий, проверка их по нагреву в нормальном и наиболее тяжелом для данной линии аварийном режимах.

		Проделаем это в табличной форме.

		Таблица 5.1

ЛЭП

Нормальный режим работы

Наиб. Авар.

Ip

Эконом. Сечение

Пред. эконом нагрузка

Принятое сечение

Io доп (проверка по нагреву)



P

Q

S

I

Sab

Iab











-

МВА

МВА

А

МВА

А

А

мм







С-2

47,708

31,333

57,077

299,6

111,496

585,2

314,6

240

370>314,6

АС-240/39

610>299,6    610>585,2

2-1

27,573

18,008

32,933

172,9

87,38

458,6

181,5

185

230>181,5

АС-185/29

510>172,9    510>458,6

1-4

5,488

6,028

8,152

42,79

62,616

328,6

44,93

120

125>44,93

АС- 95/16

330>42,79    330>328,6

3-4

26,793

15,398

30,902

162,2

87,944

461,6

170,3

185

230>170,3

АС-185/29

510>162,2   510>461,6

С-3

42,495

34,201

54,548

286,3

111,496

585,2

300,6

240

370>300,6

АС-240/39

610>286,3   610>585,2

		

		5.2.4. Определение параметров линии проделаем в табличной форме. 

		Таблица 5.2

ЛЭП

Ro

d

Xo

Bo

L

R

X

Qзар/2

		

		Ом/км

		мм

		Ом/км

		см/км

		км

		Ом

		Ом

		Мвар

С-2

0,122

21,6

0,401

2,83510-6

18

2,196

7,214

0,309

2-1

0,159

18,8

0,409

2,77210-6

18

2,862

7,37

0,302

1-4

0,299

13,5

0,430

2,63410-6

30

8,97

12,905

0,478

3-4

0,159

18,8

0,409

2,77210-6

25

3,975

10,236

0,419

С-3

0,122

21,6

0,401

2,83510-6

20

2,44

8,016

0,343

		

		5.2.5. Нагрузки узлов с учетом зарядной мощности.

		Так как в узлах 1,2,3,4 только потребление реактивной мощности, то по 1 закону Кирхгофа зарядная мощность во всех узлах будет вычитаться.

5.2.6. Расчет потокораспределения в нормальном режиме работы по нагрузкам узлов с учетом зарядной мощности и по формулам через сопротивления линий.

Поток головного участка SС-2:

Проверка SC’-3:

	Результат совпал с ранее вычисленным, значит расчет потокораспределения выполнен правильно.



5.1.7. Расчет потерь мощности.



5.2.8. Потокораспределение в схеме с учетом потерь мощности.

Снос производим на точки «С» балансирующего узла от точки потокораздела «4» (рис.5.10.) используя 1 закон Кирхгофа.

	    


6. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА СХЕМ ПОДСТАНЦИЙ

		Согласно норм технологического проектирования сетей, исходя из числа присоединений (число ЛЭП + число трансформаторов), вида ПС, напряжения на высшей стороне ПС, принимаем следующие схемы ПС на высшем напряжении:

		Вариант 1:

		ПС1 число присоединений 5 +1секционный выключатель

		ПС2 число присоединений 6 +1секционный выключатель

		ПС3 число присоединений 6 +1секционный выключатель

		ПС4 число присоединений 4

		Для подстанций 1,2,3 принимаем схему одна секционированная система шин с обходной с совмещенными секционным и обходным выключателем. Для подстанции 4 – два блока с отделителями и неавтоматической перемычкой со стороны шин.

		 Вариант 2:

		ПС1 число присоединений 5 +1секционный выключатель

		ПС2 число присоединений 4

		ПС3 число присоединений 5 +1секционный выключатель

		ПС4 число присоединений 4

		Для подстанций 1,3 принимаем схему одна секционированная система шин с обходной с совмещенными секционным и обходным выключателем. Для подстанции 2,4 – мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов.

	 Для подстанции «С» в   обеих вариантах - две рабочие системы шин с обходной, так как предполагается, что это мощная узловая подстанция с большим числом присоединений.

	

	7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ

	К основным техническим показателям относятся: надежность электроснабжения и долговечность объекта в целом и отдельных его частей, условия обслуживания, количество обслуживающего персонала, расход цветного металла на провода, величина номинального напряжения сети.

	Сравнение вариантов по таким показателям как надежность электроснабжения, оперативная гибкость схемы, качество напряжения обычно не проводиться, так как по этим показателям рассматриваемые варианты должны удовлетворять в одинаковой степени. В сравнении также не учитываются трансформаторы и потери в них, РУ низшего напряжения, так как они в обоих вариантах одинаковые. 

	Расчетные приведенные затраты, без учета ущерба от недоотпуска электроэнергии 

	З=0,12К+Иа,р+Ипот,        [2, стр. 84, ф. 4-17]

	где К - капитальные затраты получаем умножением УПС на число единиц оборудования и учитывая коэффициент увеличения стоимости (Кув=10) по сравнению со стоимостью на год составления справочника.

	Иа,р- ежегодные отчисления на амортизацию, текущий ремонт и обслуживание.

	,

	Ипот- стоимость потерянной электроэнергии.

	,

	где Р – в часы максимального режима.

	- время наибольших потерь. Без учета влияния cos определим по формуле

	

	 - стоимость потерянного кВт*ч равная 0,28 руб/кВтч или 280 руб/МВт*ч

	

	Экономически целесообразным оказался второй вариант, у которого меньше не только приведенные расчетные затраты, но и меньше капиталовложения. Поэтому дальнейшие расчеты ведем для второго варианта.  

	

		Экономические показатели первого варианта	Таблица 7.1.

№

Наименование элементов сети

Тип оборудования

Район

УПС

Кол-во

К

0,12 К



Иа,р

P



Ипот

З









т.руб

км, шт

т.руб

т.руб

%

т.руб

МВТ

ч

т.руб

т.руб

1

ЛЭП С-3

АС-240/39

3

151

20

3020

362,40

2,8

84,56

0,785

2405

528,62

975,58

2

ЛЭП 3-4

2*АС-95/16

3

210

25

5250

630,00

2,8

147,00

0,465

2405

313,13

1090,13

3

ЛЭП С-2

2*АС-150/24

3

222

18

3996

479,52

2,8

111,89

0,345

2405

232,32

823,73

4

ЛЭП 2-1

2*АС-95/16

3

210

18

3780

453,60

2,8

105,84

0,14

2405

94,28

653,72

5

Два бл с ОД и н/ав. Пер

 

 

363

1

363

43,56

9,4

34,12

 

 

 

77,68

6

Ячейка вык 110кВ в схеме со сборными шинами

Масл. Выключатель

 

350

23

8050

966,00

9,4

756,70

 

 

 

1722,70

7

Пост ч. ПС без вык на ВН

 

 

1300

1

1300

156,00

9,4

122,20

 

 

 

278,20

8

Пост ч. ПС со сб.шинами

 

 

2900

4

11600

1392,00

9,4

1090,40

 

 

 

2482,40





СУММА





37359

4483,08



2452,71

1,735



1168,35

8104,14

	

		Экономические показатели второго варианта	Таблица 7.2.

№

Наименование элементов сети

Тип оборудования

Район

УПС

Кол-во

К

0,12 К



Иа,р

P



Ипот

З









т.руб

км, шт

т.руб

т.руб

%

т.руб

МВТ

ч

т.руб

т.руб

1

ЛЭП С-2

АС-240/39

3

151

18

2718

326,16

2,8

76,10

0,606

2405

408,08

810,34

2

ЛЭП 2-1

АС-185/29

3

138

18

2484

298,08

2,8

69,55

0,246

2405

165,66

533,29

3

ЛЭП 1-4

АС-95/16

3

143

30

4290

514,80

2,8

120,12

0,044

2405

29,63

664,55

4

ЛЭП 3-4

АС-185/29

3

138

25

3450

414,00

2,8

96,60

0,309

2405

208,08

718,68

5

ЛЭП С-3

АС-240/39

3

151

20

3020

362,40

2,8

84,56

0,585

2405

393,94

840,90

6

Мостик с вык. В перемычке

Масл. Выключатель

 

750

2

1500

180,00

9,4

141,00

 

 

 

321,00

7

Ячейка вык 110кВ в схеме со сборными шинами

Масл. Выключатель

 

350

14

4900

588,00

9,4

460,60

 

 

 

1048,60

8

Пост ч.прох ПС (мостик)

 

 

2100

2

4200

504,00

9,4

394,80

 

 

 

898,80

9

Пост ч. ПС со сб.шинами

 

 

2900

3

8700

1044,00

9,4

817,80

 

 

 

1861,80





СУММА





35262

4231,44



2261,14

1,79



1205,39

7697,96

	

	8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ И УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА В МАКСИМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ НАГРУЗОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

	

	Расчет ведем по формулам:

	[2, с. 226, ф. 10-14]

	[2, с. 223, ф. 10-11]

	Исходное напряжение задано в узле «С» UС=115 кВ, поэтому с него и начинаем.

	Поперечная составляющая в сети 110 кВ на результат расчета не сказывается. Поэтому в расчетах ее учитывать не будем.

	

	

	U2=U(С-2)=115-2,926=112,074 кВ

	

	U1=U(2-1)=112,074-1,84=110,234 кВ

	

	U4=U(2-1)=110,234-1,083=109,151 кВ

	

	U3=U(4-3)=109,151+2,407=111,558 кВ

	

	UС=U(С-3)=111,558+3,388=114,946 кВ

	

	Уровни напряжений на подстанциях:

	«С»-115 кВ; ПС1-110,234 кВ; ПС2-112,074 кВ; ПС3-11,558 кВ; ПС4-109,151 кВ

	

	

	9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА В МИНИМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ НАГРУЗОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

	

		Выбор сечений проводов проводился в электрическом расчете при максимальных нагрузках потребителей. Но так как нагрузки в течение суток изменяются, то необходимо произвести расчет и при минимальных нагрузках. В этом режиме отдельные линии снизят свою нагрузку, другие, наоборот, могут увеличить. Это вызовет увеличение нагрева проводов этих линий. Изменяться потери и уровни напряжения, потери мощности во всех линиях и трансформаторах. С целью проверки проводов по нагреву и определения уровней напряжения при минимальных нагрузках потребителей производится дополнительный расчет. Методика расчета остается прежней. Различие лишь в том, что трансформаторы и сечение проводов уже известны, а поэтому в расчете минимального режима пересчитываются потери мощности в обмотках трансформаторов, ведется расчет потокораспределения сразу через сопротивления линий, рассчитываются потери мощности и потери и уровни напряжения. После расчета производится проверка по нагреву и анализируются уровни напряжения.



Расчет аналогичный (см. выше) не приводится для сокращения размера файла.

	

	Проверку проводов на нагрев в минимальном режиме работы проведем в табличной форме.

	Таблица 9.1.

			Наименование линии

			P+jQ

			S

			U

			I

			Марка и сечение провода

			I0ДОП

			Примечание

			

			МВА

			МВА

			кВ

			А

			мм2

			А

			

			С-2

			33,936+j24,508

			41.86

			114

			220

АС-240/39

			610

			проходит

			2-1

			19.544+j13.536

			23.77

			111.795

			122.7

АС-185/29

			510

			проходит

			1-4

			0.96+j3.620

			3.74

			110.402

			19.5

АС- 95/16

			330

			проходит

			4-3

			21.644+j12.511

			25

			109.901

			131.3

АС-185/29

			510

			проходит

			С-3

			20.232+j22.918

			30.57

			111.849

			157.8

АС-240/39

			610

			проходит

			

			10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОДНОГО, НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛОГО АВАРИЙНОГО РЕЖИМА ПРИ МАКСИМАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

			

		10.1. Нагрузки узлов с учетом зарядной мощности при отключении линии 3-4

10.2. Расчет потокораспределения в нормальном режиме работы по нагрузкам узлов с учетом зарядной мощности. 

10.3. Расчет потерь мощности.



10.4. Потокораспределение в схеме с учетом потерь мощности.

	    
Исходное напряжение задано в узле «С» UС=115 кВ, поэтому с него и начинаем.

	

	U2=U(С-2)=115-3,84=111,16 кВ

	

	U1=U(2-1)=111,16-2,86=108,3 кВ

	

	U4=U(2-1)=108,3-4,45=103,85 кВ

	

	U3=U(4-3)=115-1,65=113,35 кВ

	

	Проверку проводов на нагрев в аварийном режиме проведем в табличной форме.

	Таблица 10.1.

	Наименование линии

	P+jQ

	S

	U

	I

	Марка и сечение провода

	I0ДОП

	Примечание



	МВА

	МВА

	кВ

	А

	мм2

	А



			С-2

	77.916+j53.38

	94.44

	115

	474

АС-240/39

	610

	проходит

			2-1

	56.408+j36.157

	67

	111.16

	348

АС-185/29

	510

	проходит

			1-4

	33.379+j22.527

	40.27

	108.3

	211

АС- 95/16

	330

	проходит

			4-3

	

	

	

	

АС-185/29

	510

	проходит

			С-3

	15.82+j18.849

	24.6

	115

	123

АС-240/39

	610

	проходит

			

			

			

			11. ВЫБОР ОТВЕТВЛЕНИЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ НА НИЗШЕЙ СТОРОНЕ ПОДСТАНЦИЙ ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ

			

			Согласно ПУЭ, в часы максимальных нагрузок напряжение должно быть не ниже 105% номинального напряжения сети. В проекте все ПС имеют нагрузку на стороне 10 кВ. тогда желаемое напряжение будет: 

			Общая формула коэффициента трансформации

			

			Максимальное возможное число ступеней регулирования у этих трансформаторов М=9. диапазон регулирования 16%. Тогда, величина одной ступени регулирования будет равна В%=16/9=1,78%, или В = 1,78115/100 = 2,05 кВ.

			

			11.1. Расчет для подстанции 1.

			Напряжение на высшей стороне трансформаторов ПС1 UВС=110,23 кВ. Напряжение на высшей стороне условно идеального трансформатора:

			

			Желаемый коэффициент трансформации:

			

			Подставим вместо «М» неизвестное число ступеней «Х» со знаком «-», так как КЖ<КНОМ, а само выражение «К» приравниваем КЖ.

			

			Решив, получаем ХСТ=2,44. округлим до целого числа в большую сторону. Принимаем ХСТ=3.

			Тогда принятый коэффициент трансформации

			

			Напряжение на низшей стороне подстанции 1 будет равно:

			

			Определим номер положения переключателя ответвлений. Номинальному коэффициенту соответствует N=1+M=1+9=10

			Номер рабочего ответвления равен: NНОМ-ХПРИН=10-(-3)=13

			

			              +16% UНОМ.ВН                                     Фаза «А»                  UНОМ.ВН=115 кВ

			

			                        1,78% UНОМ.ВН                                   -16% UНОМ.ВН

			

			

			

			

																 А

			

			

			     N1                                    N10                                  N16           

			(+9 ступеней)                       (основной вывод)                    N19(-9 ступеней)

			

			

			        									     х

			

			

			

			

										    y                                    z

			                                                         рис.11.1.

			11.2. Минимальный режим.

			Расчет для подстанции 1.

			Напряжение на высшей стороне трансформаторов ПС1 UВС=110,4 кВ. Напряжение на высшей стороне условно идеального трансформатора:

			

			Желаемый коэффициент трансформации:

			

			Подставим вместо «М» неизвестное число ступеней «Х» со знаком «-», так как КЖ<КНОМ, а само выражение «К» приравниваем КЖ.

			

			Решив, получаем ХСТ=-0,89. округлим до целого числа в большую сторону. Принимаем ХСТ=0.

			Тогда принятый коэффициент трансформации

			

			Напряжение на низшей стороне подстанции 1 будет равно:

			

			Определим номер положения переключателя ответвлений. Номинальному коэффициенту соответствует N=1+M=1+9=10

			Номер рабочего ответвления равен: NНОМ-ХПРИН=10-(-0)=10

			    

			11.3. Аварийный режим.

			Расчет для подстанции 1.

			Напряжение на высшей стороне трансформаторов ПС1 UВС=108,3 кВ. Напряжение на высшей стороне условно идеального трансформатора:

			

			Желаемый коэффициент трансформации:

			

			Подставим вместо «М» неизвестное число ступеней «Х» со знаком «-», так как КЖ<КНОМ, а само выражение «К» приравниваем КЖ.

			

			Решив, получаем ХСТ=3,51. округлим до целого числа в большую сторону. Принимаем ХСТ=4.

			Тогда принятый коэффициент трансформации

			

			Напряжение на низшей стороне подстанции 1 будет равно:

			

			Определим номер положения переключателя ответвлений. Номинальному коэффициенту соответствует N=1+M=1+9=10

			Номер рабочего ответвления равен: NНОМ-ХПРИН=10-(-4)=14

			

			Таблица 11.1

			№

			ПС

			Тип и мощность трансформаторов

			

			Сопротивления

			

			

			РПР’

			QПР’

			UВС

			Uт

			UВС’

			Принятый коэф-

			фициент

			трансформации

			№ положения переключателя

			UНС

			

			

			

			RТ

			ХТ

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			Ом

			Ом

			

			

			МВт

			Мвар

			кВ

			кВ

			кВ

			

			

			КВ

			1

			ТДН-10000/110

			2

			7,94

			138,86

			Режим работы сети

			max

			12,057

			7,8

			110,23

			5,34

			104,89

			115-31,78%115

			11

			13

			10,6

			

			

			

			

			

			

			min

			8,431

			6,183

			110,4

			4,19

			106,21

			115-01,78%115

			11

			10

			10,16

			

			

			

			

			

			

			ав

			12,057

			7,8

			108,3

			5,44

			102,86

			115-41,78%115

			11

			14

			10,59

			2

			ТДН-16000/110

			2

			4,65

			86,79

			

			max

			20,093

			13,069

			112,07

			5,47

			106,6

			115-21,78%115

			11

			12

			10,57

			

			

			

			

			

			

			min

			14,05

			10,342

			111,8

			4,31

			107,49

			115+11,78%115

			11

			9

			10,1

			

			

			

			

			

			

			ав

			20,093

			13,069

			111,16

			5,52

			105,64

			115-31,78%115

			11

			13

			10,68

			3

			ТРДН-40000/110

			2

			1,32

			34,72

			

			max

			57,618

			38,243

			111,56

			6,29

			105,27

			115-51,78%115

			10,5

			15

			10,55

			

			

			

			

			

			

			min

			40,297

			30,077

			111,85

			4,91

			106,94

			115-21,78%115

			10,5

			12

			10,12

			

			

			

			

			

			

			ав

			57,618

			38,243

			113,35

			6,19

			107,16

			115-41,78%115

			10,5

			14

			10,54

			4

			ТРДН-25000/110

			2

			2,54

			55,55

			

			max

			32,231

			21,051

			109,51

			5,71

			103,8

			115-61,78%115

			10,5

			16

			10,61

			

			

			

			

			

			

			min

			22,54

			16,639

			109,9

			4,46

			105,44

			115-31,78%115

			10,5

			13

			10,17

			

			

			

			

			

			

			ав

			32,231

			21,051

			103,85

			6,55

			97,83

			115-91,78%115

			10,5

			19

			10,64

			

			На всех подстанциях получены нормальные напряжения, значит дополнительное регулирование напряжения другими средствами не требуется.



12. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



			Правила устройства электроустановок. –М.: Энергоатомиздат, 1986. –648 с.

			В.А. Боровиков, В.К. Косарев, Г.А. Ходот. Электрические сети энергетических систем. –Л.: Энергия, 1977. –392 с.

			Справочник по электрическим установкам высокого напряжения. Под редакцией И.А. Баумштейна, С.А. Бажанова. –М.: Энергоатомиздат, 1989. –768 с.

			Электрический справочник: В 3т. Т.3. В 2 кн. Кн.1. Производство и распределение электрической энергии (Под общей редакцией профессоров МЭИ: И.И. Орлова и др.) –М.: Энергоатомиздат, 1988. –880 с.

			Справочник по проектированию электроэнергетических систем. В.В. Ершевич, А.Н. Зейлигер и др. Под редакцией С.С. Рокотяна. –М.: Энергоатомиздат, 1985. –392 с.

			В.И. Идельчик. Электрические системы и сети. –М.: Энергоатомиздат, 1989. –592 с.

			Б.Н. Неклепаев, И.П. Крючков. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. –М.: Энергоатомиздат, 1989. –608 с.

			Методическое пособие по выполнению курсового проекта предмета «Электрические сети энергетических систем» Быков С.П. 2000.

			Пример выполнения курсового проекта по «Электрическим сетям энергосистем» для специальности 1001 «электрооборудование электрических станций и сетей» Быков С.П. 1998-1999.