Расчет распределительных сетей

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ И СООБЩЕНИЯ

(МИИТ)

Кафедра: теплоэнергетика железнодорожного транспорта















Курсовая работа на тему:

РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ













ВЫПОЛНИЛ:

Студент гр. ТЭН-412

Драбкин П.Д.

Проверил

Конаков Ю.П.









Москва – 2008г.


Данные курсового проекта



Схема системы:







Потребление энергоносителя.

Потребитель

Расход в часы суток, куб. м/сек

 0-6 6-12 12-18 18-24

Геодезическая высота, м.

1

0.02

0.08

0.05

0.03

3.5

2

0.01

0.13

0.09

0.03

5.0

3

0.04

0.10

0.12

0.05

1.5

4

0.02

0.04

0.05

0.01

4.0

5

0.02

0.07

0.07

0.03

5.5

НС









0.5

Б









10.5

М3/С

0.11

0.42

0.38

0.15





Длины участков сети.

Участок

Длина, м.

Участок

Длина, м.

НС-1

1000

2-4

1000

НС-2

1150

4-Б

1300

1-2

750

3-Б

650

1-3

600

4-5

1000

3-2

650





Расчет системы водоснабжения



График нагрузки сети



Строится как сумма графиков потребления воды всеми потребителями. Режим максимального водопотребления соответствует часам максимальной нагрузки сети. В режиме максимального транзита нагрузка сети - минимальна.







Среднесуточная нагрузка системы определяется интегрированием графика нагрузки сети по времени:



Эта величина равна производительности насосной станции при условии, что в течение суток вода подается насосами равномерно:



Поток воды в водонапорную башню при минимальной нагрузке сети  (режим максимального транзита) равен:



В часы максимального водопотребления башня отдает воду в сеть в количестве:





Выбор диаметров труб для участков сети



Режим максимального транзита является определяющим для выбора диаметров. Вначале задается начальное потокораспределение, которое удовлетворяет первому закону Кирхгофа. 

Далее по расходу  по таблице [1] выбираем значения диаметров на участках.

Дальнейший расчет выполняется с помощью программирования. Создается программа, которая вычисляет увязки по методу Лобачева-Кросса. В ней рассчитываются гидравлические характеристики, вычисляются невязки, определяющие меру несоответствия потоков в сети; исходя из этого выполняется контурная поправка для коррекции значений потоков воды на участке.

Данные после работы программы приведены в таблицах:



Qcmin

Участок

Li

Di





НС-1

1000

450

0.185

4.497

НС-2

1150

350

0.08

8.42

1-2

750

250

0.02

1.066

1-3

600

450

0.185

2.969

3-2

650

250

0.065

8.135

2-4

1000

300

0.115

6.585

4-Б

1300

300

0.075

8.365

3-Б

650

300

0.08

4.689

4-5

300

150

0.02

5.79






Qcmax

Участок

Li

Di





НС-1

1000

450

0.164

3.57

НС-2

1150

350

0.101

5.86

1-2

750

250

0.032

2.28

1-3

600

450

0.052

0.22

3-2

650

250

0.032

2.07

2-4

1000

300

0.035

1.41

4-Б

1300

300

0.074

8.24

3-Б

650

300

0.08

4.76

4-5

300

150

0.07

4.39








REM Драбкин П.Д.

CLS

n = 9: dhmin = .01

d(1) = 450

d(2) = 350

d(3) = 250

d(4) = 450

d(5) = 250

d(6) = 300

d(7) = 300

d(8) = 300

d(9) = 150

l(1) = 1000

l(2) = 1150

l(3) = 750

l(4) = 600

l(5) = 650

l(6) = 1000

l(7) = 1300

l(8) = 650

l(9) = 300

q(1) = .185

q(2) = .080

q(3) = .020

q(4) = .185

q(5) = .065

q(6) = .115

q(7) = .075

q(8) = .08

q(9) = .02



FOR i = 1 TO n

s(i) = .001735 * 1.1 * l(i) / ((d(i) / 1000) ^ 5.3)

NEXT i

10

dh1 = s(1) * q(1) * ABS(q(1)) - s(3) * q(3) * ABS(q(3)) - s(2) * q(2) * ABS(q(2))

dh2 = s(4) * q(4) * ABS(q(4)) + s(3) * q(3) * ABS(q(3)) + s(5) * q(5) * ABS(q(5))

dh3 = -s(7) * q(7) * ABS(q(7)) + s(8) * q(8) * ABS(q(8)) - s(6) * q(6) * ABS(q(6)) - s(5) * q(5) * ABS(q(5))



IF ABS(dh1) < dhmin AND ABS(dh2) < dhmin AND ABS(dh3) < dhmin THEN GOTO 100:



dq1 = .5 * dh1 / (s(1) * ABS(q(1)) + s(9) * ABS(q(9)) + s(2) * ABS(q(2)))

dq2 = .5 * dh2 / (s(2) * ABS(q(2)) + s(3) * ABS(q(3)) + s(8) * ABS(q(8)))

dq3 = .5 * dh3 / (s(4) * ABS(q(4)) + s(7) * ABS(q(7)) + s(8) * ABS(q(8)) + s(5) * ABS(q(5)))

q(1) = q(1) - dq1

q(3) = q(3) + dq1 - dg2

q(2) = q(2) + dq1

q(4) = q(4) - dq2

q(5) = q(5) - dq2+ dq3

q(6) = q(6) - dq3

q(7) = q(7) + dq3

q(8) = q(8) - dq3



GOTO 10



100 :

FOR i = 1 TO n

p(i) = s(i) * (q(i)) ^ 2

NEXT i

PRINT

PRINT "Q=min"

PRINT "L(i)", "D(i)", " q(i)", "p(i)"

FOR i = 1 TO n

PRINT l(i), d(i), q(i), p(i)

NEXT i

PRINT

PRINT "dh1="; dh1, "dh2="; dh2, "dh3="; dh3



q(1) = .185

q(2) = .08

q(3) = .055

q(4) = .05

q(5) = .02

q(6) = .025

q(7) = 0.85

q(8) = 0.07



20

dh1 = s(1) * q(1) * ABS(q(1)) + s(3) * q(3) * ABS(q(3)) + s(2) * q(2) * ABS(q(2))

dh2 = s(5) * q(5) * ABS(q(5)) - s(3) * q(3) * ABS(q(3)) - s(4) * q(4) * ABS(q(4))

dh3 = s(7) * q(7) * ABS(q(7)) - s(8) * q(8) * ABS(q(8)) + s(7) * q(7) * ABS(q(7)) + s(5) * q(5) * ABS(q(5))



IF ABS(dh1) < dhmin AND ABS(dh2) < dhmin AND ABS(dh3) < dhmin THEN GOTO 200



dq1 = .5 * dh1 / (s(1) * ABS(q(1)) + s(9) * ABS(q(9)) + s(2) * ABS(q(2)))

dq2 = .5 * dh2 / (s(2) * ABS(q(2)) + s(3) * ABS(q(3)) + s(8) * ABS(q(8)))

dq3 = .5 * dh3 / (s(4) * ABS(q(4)) + s(7) * ABS(q(7)) + s(8) * ABS(q(8)) + s(5) * ABS(q(5)))



q(1) = q(1) - dq1

q(2) = q(2) + dq1

q(3) = q(3) + dq2 - dg1

q(4) = q(4) - dq2

q(5) = q(5) + dq3-dq3

q(2) = q(2) + dq1

q(6) = q(6)+ dq3

q(7) = q(7) - dq3

q(8) = q(8) + dq3



GOTO 20



200

FOR i = 1 TO n

p(i) = s(i) * (q(i)) ^ 2

NEXT i

PRINT

PRINT "Q=max"

PRINT "L(i)", "D(i)", " q(i)", "p(i)"

FOR i = 1 TO n

PRINT l(i), d(i), q(i), p(i)

NEXT i

PRINT

PRINT "dh1="; dh1, "dh2="; dh2, "dh3="; dh3

END


Список литературы



Конаков Ю. П. Расчет распределительных сетей, Методические указания к курсовому проекту,МИИТ,М.,2000г.