Расчет теплообменного аппарата

Курсовая работа

«Расчет теплообменного аппарата»




Содержание



Введение

Цели и задачи работы 

Расчёт нормализованного теплообменного аппарата:

Предварительный расчёт 

Поверочный расчёт 

Выводы 

Список использованной литературы 




Введение



Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с неподвижными трубными решётками и кожухотрубчатые с температурным компенсатором на кожухе применяются в тех случаях, когда нет необходимости в механической очистке межтрубного пространства (очистка от осадка возможна только для трубного пространства). Поэтому в трубное пространство подают ту жидкость (воду или водные растворы), которая при нагревании или выпаривании может выделять нерастворимый осадок на стенках труб, а в межтрубное пространство подают чистую жидкость или конденсирующийся пар.

В кожухотрубчатом теплообменнике одна из обменивающихся теплом сред движется внутри труб (в трубном пространстве), а другая – в межтрубном пространстве.

Среды обычно направляются противотоком друг к другу. При этом нагреваемую среду направляют снизу вверх, а среду, отдающую тепло, – в противоположном направлении. Такое направление движения каждой среды совпадает с направлением, в котором стремится двигаться данная среда под влиянием изменения её плотности при нагревании или охлаждении.

В данной работе используется аппарат – кожухотрубчатый теплообменник, в межтрубном пространстве которого конденсируются пары органической жидкости, а в трубном пространстве циркулирует жидкий теплоноситель (вода). 


Цели и задачи работы:



Рассчитать необходимую поверхность кожухотрубчатого теплообменника, в межтрубном пространстве которого при атмосферном давлении конденсируются пары органической жидкости в количестве G кг/час. Тепло конденсата отводится водой, имеющей начальную температуру tн.

Подобрать нормализованный теплообменный аппарат.

Дано:

Аппарат – кожухотрубчатый теплообменник;

Органическая жидкость – сероуглерод;

G = 15000 кг/ч;

P = 1,03·10 Па;

tн = 17 °С.



Расчёт нормализованного теплообменного аппарата



Примем конечную температуру охлаждающей воды, равной 40 °С.

Выпишем основные физико-химические параметры теплоносителей при давлении P = 1,013·10 Па:

tконд = 46,3 С - температура конденсации сероуглерода;

rконд = 349,5·10 Дж/кг - удельная теплота конденсации сероуглерода;

ρконд. СУ=1290 кг/м - плотность конденсированного СS2 при 46,3 °С;

Своды=4,185·103 Дж/(кг·К) – теплоёмкость воды;

	Cконд=984,65 Дж/(кг·К) – теплоёмкость конденсата сероуглерода;

	μводы =0,818·10-3 Па·с;

ρводы =995 кг/м3;


Тогда температурная схема:

46,3                     46,3

 17                         40

tб=29,3 tм=6,3



Δtcp °С; - средне-логарифмическая разность температур.



Предварительный расчёт:



	1).	Тепловые потери направлены на добавочное охлаждение конденсирующегося сероуглерода, поэтому нет необходимости в теплоизоляции аппарата. Примем потери тепла в окружающую среду, равными 4% от общей тепловой нагрузки на аппарат Q:

	

	Qпот.=0,04·Q;

	

	Тогда тепловая нагрузка аппарата (количество тепла, которое определяет поверхность теплообмена, и которое необходимо отводить при помощи воды):

	

	Q=G·rконд.- Qпот=;



	2).	Расход охлаждающей воды определим из уравнения теплового баланса. 

	

	, где:

	G= кг/с;

	CВ=4,185·103 Дж/(кг·К) – теплоёмкость воды;

	Тн=17+273=290 К; 	Тк=40+273=313 К.

	

	 кг/с;

	

	3).	Поскольку расчёт теплообменного аппарата – предварительный, то коэффициент теплопередачи можно принять, например, равным 500 (из допустимого интервала 300800, при теплопередаче от конденсирующегося пара орг. жидкостей к воде, при вынужденном движении), тогда ориентировочное значение поверхности теплообмена будет равно:

	

	м2;

	

	Принимая число Рейнольдса равным 15000 (что соответствует развитому турбулентному режиму течения), определим отношение числа труб к числу ходов n/z для конденсатора из труб 252 мм 

	

	.

	

	4). Поверочный расчёт теплообменного аппарата

	

	По справочной таблице (согласно ГОСТ 15119-79 и ГОСТ 15121-79) выбираем кожухотрубчатый испаритель, с поверхностью теплообмена и отношением n/z, близкими к рассчитанным предварительно.

	Таким теплообменным аппаратом будет являться конденсатор с площадью теплообмена, равной 190 м2, и отношением n/z=404/4=101. Длина труб составляет 6 м, число ходов – 4, число труб – 404 шт, диаметр кожуха D=0,8 м.

	Найдём действительное число Рейнольдса:

	

	

	

	Рассчитаем точное значение коэффициента теплопередачи. Для этого необходимо знать коэффициенты теплоотдачи со стороны пара сероуглерода, и со стороны охлаждающей воды, а также значения термических сопротивлений стенки трубы и загрязнений её поверхности. Рассчитаем указанные величины:

	

	;

	

	Коэффициент теплоотдачи со стороны воды:



, где 



можно принять , поскольку нагревается вода в трубах;

Pr= - критерий Прандтля;

d=2,1·10-2 м;

Тогда:

.

Для расчета коэффициента теплоотдачи пара, конденсирующегося на пучке горизонтальных труб в конденсаторе, воспользуемся следующей расчетной формулой:



, где



, при n>100;

λ=0,1628 Вт/(м·К) – теплопроводность конденсата сероуглерода;

ρ=1290 кг/м - плотность конденсата СS2;

n=404 – число труб:

l=6 м – длина труб;

μ=0,28·10-3 Па·с – вязкость конденсата;

G=4,167 кг/с – массовый расход конденсирующегося пара;

Тогда: 

	Вт/(м2·К).

Сумма термических сопротивлений стенки и загрязнений равна:



м2·К/Вт, где



Вт/(м2·К) - тепловая проводимость загрязнений стенки трубы для воды среднего качества. 

 Вт/(м2·К) - тепловая проводимость загрязнений стенки трубы для паров органических жидкостей. 

Тогда коэффициент теплопередачи будет равен:

	
.

	Расчетная поверхность теплообмена составит:

	м2.

В выбранном теплообменнике запас поверхности составляет: 

Такой запас достаточен.


Выводы:



Для данного процесса (конденсации) подошёл кожухотрубчатый конденсатор с диаметром кожуха D = 800 мм, диаметром труб d = 25x2 мм, Числом ходов z = 4, общим числом труб n = 404 шт., поверхностью теплообмена F = 190  при длине труб Н = 6,0 м. Запас поверхности теплообмена достаточен и составляет .

Расход охлаждающей воды  = 14,52 кг/с. Масса конденсатора - не более 5360 кг.




Список использованной литературы:



1).	Касаткин А.Г. «Основные процессы и аппараты химической технологии». М. Химия. 1971г.

	2).	Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. «Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии». Л. Химия. 1981г.

	3).	Борисов Г.С., Брыков В.П., Дытнерский Ю.И. «Основные процессы и аппараты химической технологии: пособие по проектированию». М. Химия. 1991г.