Расчет осветительной установки производственного помещения

Федеральное агентство по образованию РФ

Восточно-Сибирский государственный технологический университет













Расчётная работа

по курсу «Электрическое освещение»

на тему: Расчет осветительной установки производственного помещения















Выполнил: ст. гр.616-5

Кузьменков Е. А.

Проверил: Затеев В. В.











Улан – Удэ

2008


Исходные данные



Помещение: 	Цех изготовления изола 

Площадь помещения: 	S = 2400 м2.;

Высота помещения:	Н = 7м.;

Высота рабочей поверхности:	Г = 0,8 м.;

Минимальная сила света:	E = 150 лк;

Коэффициент запаса: 	к = 1,6;

Система освещения: 	общая;

Источник света:	СДДРЛ;

Длина: 	60 м.;

Ширина: 	40 м.



Расчёт пространственно-физических параметров



 = 1,5; 

Высота подвеса:



h=H-(hc-hp)=7-(0+0.8)=6,2 м



Наиболее выгодное расстояние между рядами:

	

	м.



с –коэффициент при отсутствии рабочих мест;

Расстояние от стен до первого ряда светильников:



м.


Число рядов, количество светильников в помещении:



 ряда.

 светильников.



Находим количество узлов подвеса светильников:



 узла



Коэффициент использования светового потока: 







Сила света одной лампы



Nл = 24

z –коэффициент минимальной освещённости 1,15

 = 0,62;

Отсюда, Определение светового потока источников света и установленной мощности освещенной установки: 



 лм.



Т.к. F=40734,значит по таблице выбираем два светильника по Р=400Вт в каждом узле. (38-40,734/38)*100%=-7,2%, а погрешность допускается в пределах от -10% до +20%.


Метод удельной мощности



Находим мощность удельную фактическую, которое сравним с табличным значением:



Вт/м2

	L2/L1=10,2/10,33=0,98≤1,5



Ширина между лампами:



м



Длина между лампами:



м



По таблице смотрим РУД.ТАБЛ.:(5,83*1)*1,5=8 Вт/м2,Что сравнимо с РУД.ФАК. 






Расчёт освещённости точечным методом в контрольных точках



Расчёт точки А:

1.от светильника 1,2,4,5:

ОО/=h=6,2



м 





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=49,2,равняется I1 = 158,2 лм

Освещённость равна:



∙4=116,4







2.от светильника 9:

С помощью теоремы Пифагора (рис.2.) найдём:



О/А=м




Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=74,2, равняется I1 = 30,4 лм



∙1=0,40



3.от светильника 3,6:



О/А=м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=69, равняется I1 = 47 лм



∙2=24,5



4.от светильника 7,8:

О/А=м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=69,2, равняется I1 = 47,2 лм



∙2=10,76


Найдем отраженную освещённость:





ЕГА=116,4+0,40+24,5+10,76=152,06

	

	Общая освещенность в точке А:	



Е∑ГА = ЕГА + ЕОТР.= 152,06+10,1=162,16 лк



Мы видим, что ЕполEmin (162,16150), следовательно, освещенность в точке А удовлетворят норме.

Расчёт точки В:







от светильника 1,4:












Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=39,7, равняется I1 = 218,2лм



∙2=131,2



2.от светильника 2,5:



м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=61,4, равняется I1 =82,6лм



∙2=12



3.от светильника 3,6:



м




Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=73,5, равняется I1 = 31,3 лм



∙2=0,96



4. от светильника 7:



м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=68,1, равняется I1 = 50,2 лм







5. от светильника 8:



м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=71,4, равняется I1 = 40,8 



∙1=0,87


6.от светильника 9:



м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=76,3, равняется I1 = 27,2 лм



∙1=0,24

	

	Общая освещенность в точке В:



ЕГB=131,2+12+0,96+1,61+0,87+0,24=146,88

Е∑ГB = ЕГА + ЕОТР.= 146,88+10,1=156,98 лк



Мы видим, что Епол> Emin (156,98150), следовательно, освещенность в точке В удовлетворят норме.

Расчёт точки С:






1. от светильника 1:







О/А=м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=73,1, равняется I1 = 31,6 лм



∙1=0,51



2. от светильника 2:



О/А=м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=58,7, равняется I1 = 100,8 лм



∙1=9


3. от светильника 3:



О/А=0м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=0, равняется I1 = 290 лм



∙1=191,1



4. от светильника 4:



О/А=м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=75, равняется I1 = 28 лм



∙1=0,32



5. от светильника 5:



О/А=м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=66,8, равняется I1 = 56 лм


∙1=2,26



6. от светильника 6:



О/А=м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=59, равняется I1 = 92,4 



∙1=8,33



7. от светильника 7:



О/А=м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=78, равняется I1 = 25 лм



∙1=0,15



8. от светильника 8:



О/А=м




Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=74,9, равняется I1 = 27,6 лм



∙1=0,32



9. от светильника 9:



О/А=м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=73,2, равняется I1 = 31,4 лм



∙1=0,50



	Общая освещенность в точке С:



ЕГС=0,51+9+191,1+0,32+2,26+8,33 +0,15+0,32+0,50=212,49

Е∑ГС = ЕГС + ЕОТР.= 212,49+10,1=222,59 лк



Мы видим, что Епол Emin (222,59150), следовательно, освещенность в точке С удовлетворят норме.

Расчёт точки D:






1. от светильника 1:



О/А=м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=79, равняется I1 = 14,6 лм



∙1=0,19



2. от светильника 2:



О/А=м




Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=76,5, равняется I1 = 27,2 



∙1=0,23



3. от светильника 3:



О/А=м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=75, равняется I1 = 28 лм



∙1=0,31



4. от светильника 4:



О/А=м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=76,5, равняется I1 = 27,2 



∙1=0,23



5. от светильника 5:



О/А=м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=71, равняется I1 = 34,4 



∙1=0,79



6. от светильника 6:



О/А=м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=64,5, равняется I1 = 62,8 лм



∙1=7,30



7. от светильника 7:



О/А=м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=74,7, равняется I1 = 24,5 



∙1=1,29


8. от светильника 8:



О/А=м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=63,7, равняется I1 = 71,2 лм



∙1=12,6



9. от светильника 9:



О/А=м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=26,5, равняется I1 = 253,2 лм



∙1=120



	Общая освещенность в точке D:



ЕГD=0,19+0,23+0,31+0,23+1,29+7,30+0,29+12,6+120=142,44

Е∑ГD = ЕГD + ЕОТР.= 142,4+10,1=152,54 лк


Мы видим, что Епол Emin (152,54150), следовательно, освещенность в точке D удовлетворят норме.

Расчёт точки E







1. от светильника 1,2:



О/А=м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=75,5 равняется I1 = 28,5 



∙2=2,5



2. от светильника 3:


О/А=м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=77,5, равняется I1 = 25,4 лм



∙1=0,87



3. от светильника 4,5:



О/А=м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=66,1, равняется I1 = 56,8 лм



∙2=68



4. от светильника 6:



О/А=м




Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=73,1, равняется I1 = 32,4 лм



∙1=0,52



5. от светильника 7,8:



О/А=м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=42, равняется I1 = 205 лм



∙2=110,8



6. от светильника 9:



О/А=м





Сила света для потока в 19000 лм под углом γ=68, равняется I1 = 50,4 



∙1=2,83

	
Общая освещенность в точке E:



ЕГE=2,5+0,87+68+0,52+110,8+2,83=185,52

Е∑ГE = ЕГE + ЕОТР.= 185,2+10,1=195,62 лк



Мы видим, что Епол Emin (195,62150), следовательно, освещенность в точке E удовлетворят норме.



Расчёт электрической части осветительной установки







Для начала выберем провода для питающих и групповых линий, исходя из допустимых потерь напряжения.

Коэффициент спроса для нашего цеха равен коэффициенту спроса для производственных зданий, состоящих из многих отдельных помещений:

для питающих линий кс = 0,85;

для групповых линий кс = 1.

Установленная мощность осветительной установки для всего освещаемого помещения:






Установленная мощность осветительной установки для одного ряда освещаемого помещения:







Расчетная мощность для всей линий: 







Расчетная мощность для одной линий: 





	

	Расчет допустимых потерь. 

	Допустимые потери исходя из трансформатора 630В коэффициента запаса 0,8 выбираем Uдоп% =4,6%, а потери в групповой линии принимаем 2%.

	Получаем Uдоп% для питающей линии: 

	

	Uдоп%=4,6%-2%=2,6%

	

	Расстояние от цеха до подстанции: L1 = 80 м.

Расстояние от распределительного щитка до последней лампы: L2 = 45,4 м.

Система питающей линии: трехфазная четерехрёхпроводная из медного провода: С4хпров = 77

Система групповой линии: однофазная двухпроводная из медного провода: С2хпров = 12,8


Расчет сечения для питающей линии:



 



Расчет сечения для групповой линии:







Для наружной прокладки от подстанции до цеха, согласно полученному сечению, выбираем кабель СГ 4*8мм2 с бумажной пропитанной изоляцией с Iдоп=40А

Для внутренней прокладки от щитка до светильников, согласно полученному сечению, выбираем провод кабель НРГ 4*15мм2 с Iдоп=55А.







Далее, рассчитаем пригодность выбранных проводов по устойчивости к нагреву.

Для 4-х проводной линии допустимый ток равен: К = 1,68;



.



Для 2-х проводной линии допустимый ток равен: К = 5,05;