Расчет принципиальной тепловой схемы блока 300 МВт

1



14



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ







Кафедра: «Промышленная теплоэнергетика»













ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ ПО КУРСУ:

«ТЭС и АЭС»

НА ТЕМУ:

«РАСЧЕТ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ БЛОКА 300 МВт»

















Донецк, 2010 г.


Введение



Необходимость электрической энергии для современного производства и быта человека общеизвестна. Электрическую энергию производят на электрических станциях, использующих различные виды природной энергии.

Промышленное значение имеет тепловая химически связанная энергия органического топлива, гидравлическая энергия рек, энергия деления атома ядра (ядерного топлива). Основными являются тепловые электрические станции на органическом топливе (ТЭС), производящие около 75% электроэнергии в мире.

На тепловых электрических станциях используют твёрдое топливо (уголь, торф, сланцы), жидкое (мазут), газообразное (природный газ).

Расчёт тепловой схемы производится с целью определения расхода пара и воды для отдельных узлов при различных режимах работы и составления общего (материального) баланса пара и питательной воды, а также с целью определения тепловой экономичности станции при различных режимах работы.

В энергетике Украины энергоблоки мощностью 300 МВт занимают одно из ведущих мест на конденсационных электростанциях. Использование энергоблоков со сверхкритическими параметрами и с промежуточным перегревом позволяет поддерживать КПД «нетто» энергоблоков на уровне 40%. В качестве парогенераторов широко используются однокорпусные котлы с П-образной компоновкой, основным преимуществом которых является упрощенное обслуживание, связанное с уменьшением числа единиц пароводяной арматуры и количества систем автоматического регулирования. Для сжигания отсевов газовых углей Донецкого бассейна и природного газа выбираем котел ТПП-312А, с номинальной паропроизводительностью 350 т/час, что несение электрической мощности 300 МВт. Котел рассчитан на давление свежего пара 25 МПа с температурой 565С. Данной паропроизводительности и параметрам соответствует паровая турбина К-300–240–2 ХТГЗ.






Построение процесса расширения пара в h-s диаграмме



Турбина К-300–240 состоит из трёх цилиндров: высокого давления (ЦВД), среднего давления (ЦСД) и низкого давления (ЦНД). После ЦВД пар направляется на промежуточный перегрев. Турбина снабжена системой концевых уплотнений вала штоков стопорных и регулирующих клапанов, протечки через которые используется в системе регенеративного подогрева питательной воды.

Определяем параметры свежего пара перед стопорными клапанами.

P0 = 24 МПа, t0 = 565 0C (значения взяли из задания), h0 = 3395,6 кДж/кг,

S0 = 6,6266 кДж/кгК;

Находим потери в клапанах по формуле:



Р01 = РклР0, где	 								(1.1)



Ркл = 0,04Р0,

Р0 – давление свежего пара перед стопорным клапаном, МПа

Р01 = 0,0424 = 0,96 МПа

Параметры свежего пара после стопорных клапанов равно



Р01 = Р0 – Р01 	 								(1.2)



Р01 = 24 – 0,96 = 23,04 МПа

h0 = h01 = 3395,6 кДж/кг, t01 = 561,50C

Вычисляем параметры пара поступающего из турбины на пароперегреватель:



Рпп1 = (0,15–0,25)Р0, где								(1.3)


Рпп1 – давление пара, поступающего из турбины на промперегрев, МПа



Рпп1 =0,2524 = 6 МПа



hпп = 2984,9 кДж/кг, tпп = 3300C

Определяем располагаемый теплоперепад ЦВД:



Н0 = h0 – hпп1, где									(1.4)



h0 – энтальпия свежего пара после стопорных клапанов, кДж/кг,

hпп – энтальпия пара, поступающего на промежуточный перегрев, кДж/кг.

Н0 = 3395,6 – 2984,9 = 410,7 кДж/кг

Используемый теплоперепад в ЦВД будет равен:



Hi = H0ЦВДoi, где	 								(1.5)



Н0 – располагаемый теплоперепад на ЦВД турбины,

ЦВДoi = 0,85 – относительный внутренний КПД для ЦВД турбины.

Hi = 410,70,85 = 349,1 кДж/кг



hп2 = h0 – Hi, где									(1.6)



hп2 – энтальпия пара на выходе из ЦВД,

Hi – используемый теплоперепад на ЦВД.

hп2 = 3395,6 – 349,1 = 3046,5 кДж/кг

tп2 = 350 0С – температура пара на выходе из ЦВД (по HS-диаграмме).

Находим параметры пара в пароперегревателе:



Рпп11 = (1 – 0,15)Рпп1, где							(1.7)


Рпп11 – давление пара в пароперегревателе, МПа.

Рпп11 = 0,856 = 5,1 МПа

hпп11 = 3584,4 кДж/кг – энтальпия пара после промперегрева.

Давление в перепускных трубах будет равно:



Рпер = (0,10–0,15)Рпп11 								(1.8)



Рпер = 0,15,1 = 0,51 МПа

Параметры пара в перепускных клапанах (по таблицам Ривкина [2])

tпер = 195 0С, hпер = 2844,65 кДж/кг, Sпер = 7,0386 кДж/кгК

Определяем располагаемый теплоперепад ЦСД по формуле:



Н0ЦСД = hпп11 – hпер, где 								(1.9)



hпер – энтальпия пара в перепускных клапанах, кДж/кг.

Н0ЦСД = 3584,4 – 2844,65 = 739,75 кДж/кг

Находим используемый теплоперепад ЦСД:



HiЦСД = НоЦСДЦСДoi, где								(1.10)



ЦСДoi = 0,91 – относительный внутренний КПД для ЦСД турбины,

Н0ЦСД – располагаемый теплоперепад на ЦСД, кДж/кг.

HiЦСД = 0,91739,75 = 673,2 кДж/кг



hпер = hпп11 – HiЦСД 								(1.11)



hпер = 3584,4 – 673,2 = 2911,2 кДж/кг

Вычисляем параметры среды в конденсаторе:


,		 								(1.12)



где: m – кратность циркуляции 40 – 60, m=50,

Св – теплоемкость воды,

g – скрытая теплота парообразования.





tk= tохл + Δt + t, где	 							(1.13)



tk – температура конденсата,

tохл – температура охлаждающей воды (из задания),

Δt = 10,6 0С – приращение температуры воды в конденсаторе,

t – величина недогрева t = 50С.

tк = 12 + 10,6 + 5 = 27,6 0С

Определим степень сухости пара и энтальпию в конденсаторе.

Параметры пара в конденсаторе найдем по значению температуры конденсата по таблицам Ривкина.

Рк = 3,7 кПа – давление в конденсаторе,

S1 = 0,4034 кДж/кгК – энтропия воды в конденсаторе,

S11 = 8,5033 кДж/кгК – энтропия насыщенного пара в конденсаторе,

х – степень сухости пара.



										(1.14)





h1 = 115,67 кДж/кг – энтальпия воды в конденсаторе, h11 = 2551,58 кДж/кг – энтальпия насыщенного пара.

Определим энтальпию конденсата по следующей формуле:



hк = h1(1 – x) + h11x 								(1.15)



hк = 115,67(1 – 0,82) + 2551,580,82 = 2113,12 кДж/кг

Определяем располагаемый теплоперепад в ЦНД:



Н0ЦНД = hпер – hк 									(1.16)



Н0ЦНД = 2911,2 – 2113,12 = 798,08 кДж/кг

Используемый теплоперепад будет равен:



НiЦНД = iЦНД Н0ЦНД, где								(1.17)



iЦНД = 0,85 – относительный внутренний КПД для ЦНД турбины,

Н0ЦНД – располагаемый теплоперепад в ЦНД, кДж/кг.

НiЦНД = 0,85798,08 = 678,37 кДж/кг



hк = hпер – НiЦНД 									(1.18)



hк = 2911,2 – 678,37 = 2232,83 кДж/кг – энтальпия конденсата действительная.

По полученным данным строим H-S диаграмму (рисунок 1.1).

Производим выбор деаэратора. Деаэратор повышенного давления с параметрами:

Pд=0,685 МПа – давление в деаэраторе, tд=1640С – температура в деаэраторе. Давление развиваемое питательным насосом найдем по формуле:



Рпн = 1,2Р0 										(1.19)


Рпн = 1,224 = 28,8 МПа



Рассчитываем напор питательной воды.



Рпн = Рпн – Рд 									(1.20)



Рпн =28,8 – 0,685 = 28,115 МПа

Находим приращение энтальпии питательного насоса:



, где								(1.21)



ΔРпн – напор питательной воды, МПа,

ηпн – КПД питательного насоса

vср – средний объем, который найдем по значению среднего давления между давлением в деаэраторе и давлением, развиваемым питательным насосом.



 									(1.22)



МПа

кДж/кг – приращение энтальпии питательного насоса.

Вычисляем разность температур питательного насоса и деаэратора.



										(1.23)






Температура за питательным насосом будет равна:



tпн = tд + tпн, где									(1.24)



tд – температура в деаэраторе при давлении в деаэраторе,

tпн – разность температур питательного насоса и деаэратора.

tпн = 164 + 12,6 = 176,6 0С

Рассчитываем количество подогревателей высокого давления.



, где									(1.25)



tпв – температура питательной воды (из задания),

tпн – температура за питательным насосом,

подогрев воды в ПВД tПВД = 35 0С, тогда:



Количество ПВД принимается n = 3.

Выбираем количество подогревателей низкого давления.

tд=170С – подогрев воды в деаэраторе, тогда

tв = 164 – 17 = 147 0С

tОЭ = tОУ = 3,5 0С – подогрев в ОУ и ОЭ,

tПНД = 30 0С – подогрев в каждом ПНД,

tк – температура конденсата.



Принимаем количество ПНД равным n = 4.

Подогрев в группе ПВД:



tПВД = tпв – tпнвых, где								(1.27)



tпв – температура питательной воды,

tпнвых – температура за питательным насосом.

tПВД = 270 – 176,6 = 93,4 0С

Подогрев приходящийся на один ПВД:



, где									(1.28)



n – количество подогревателей высокого давления.



Температура и энтальпия на выходе из каждого ПВД:



tП1вых = 270 0С

hП1 = 1185,4 кДж/кг

tП2вых = 270 – 31,13 = 238,87 0С

hП2 = 1032,28 кДж/кг

tП3вых = 238,87–31,13 =207,740С

hП3 = 887,43 кДж/кг



Недогрев воды во всех ПВД принимаем δ =1,5 0С. Тогда температура насыщения отбора пара в подогревателе будет равна:



tH = tПiвых + , где									(1.29)



i – номер подогревателя,

tПiвых – температура на выходе из каждого ПВД

tH1 = 270 + 1,5 = 271,5 0С

tH2 = 238,87 + 1,5 = 240,37 0С

tH3 = 207,74 + 1,5 = 209,24 0С

Энтальпия и давление для этого состояния:



hH1 = 1193,05 кДж/кг

РН1 = 5,64 МПа

hH2 = 1039,38 кДж/кг

РН2 = 3,37 МПа

hH3 = 894,3 кДж/кг

РН3 = 1,88 МПа



Давление отбора:



Pi = 1,08PНi										(1.30)



Р1 = 1,085,64 = 6,09 МПа

Р2 = 1,083,37 = 3,64 МПа

Р3 = 1,081,88 = 2,03 МПа

По полученным данным на H-S диаграмме определяем точки отборов путем пересечения изобар с линией процесса и находим параметры пара в этих точках (рисунок 1.1).



t1 = 341 0С

h1 = 3023 кДж/кг

t2 = 511 0С

h2 = 3474 кДж/кг

t3 = 428 0С

h3 = 3308 кДж/кг



Подогрев в группе ПНД:



tПНД = tв – tэж, где								(1.31)

tэж = 27,6 + 3,5 + 3,5 =34,6 0С

tПНД = 147 – 34,6 = 112,4 0С

Подогрев на один ПНД посчитаем по формуле:



, где									(1.32)


n – количество подогревателей низкого давления



Температура на выходе из каждого ПНД и соответственно энтальпии питательной воды для каждой температуры.



tП4вых = tв = 147 0С

hП4 = 619,2 кДж/кг

tП5вых = 147 – 28,1 = 118,9 0С

hП5 = 499,05 кДж/кг

tП6вых = 118,9 – 28,1 = 90,8 0С

hП6 = 380,31 кДж/кг

tП7вых = 90,8 – 28,1 = 62,7 0С

hП7 = 262,39 кДж/кг



Определяем температуру насыщения отборного пара в подогревателях, а также энтальпию и давление для каждой температуры отбора:

Недогрев в ПНД составит  = 40С.

tПН = tПiвых + 



tН4 = 151 0С

hH4 = 636,5 кДж/кг

РН4 = 4,89 105 Па

tН5 = 122,9 0С

hH5 = 516,07 кДж/кг

РН5 = 2,18 105 Па

tН6 = 94,8 0С

hH6 = 397,15 кДж/кг

РН6 = 8,39 104 Па

tН7 = 66,7 0С

hH7 = 279,14 кДж/кг

РН7 = 2,70 104 Па



Определяем давление отбора по формуле:



Рi = 1,08PHi										(1.33)



И по давлениям в отборах на H-S диаграмме определяем точки отборов на пересечении изобар с линией процесса (рисунок 1.1) и находим для них значение энтальпии и температуры.



Р4 = 5,28 105 Па

h4 = 2981 кДж/кг

t4 = 258 0С

Р5 = 2,35 105 Па

h5 = 2865 кДж/кг

t5 = 185 0С

Р6 = 9,06 104 Па

h6 = 2669 кДж/кг

t6 = 103 0С

Р7 = 2,92 104 Па

h7 = 2473 кДж/кг

t7 = 66 0С


Расчет тепловой схемы



2.1 Баланс пара и конденсата



Задаемся:

утечки пара и конденсата на ТЭС: ут = 0,015;

расход пара на паровые эжекторы: эж = 0,01;

расход пара через уплотнения турбин: упл = 0,01.

Коэффициент подвода свежего пара к стопорным клапанам ЦВД: 0=1.

Расчет коэффициента расхода пара на турбоустановку:



ту = 0 + эж + упл 								(2.1)



ту = 1 + 0,01 + 0,01 = 1,02

Коэффициент выработки пара котлом:



пк = ту + ут 									(2.2)



пк = 1,02 + 0,015 = 1,035

Коэффициент расхода питательной воды: пв = пк = 1,035

Схема расчетов коэффициентов расхода представлена на рисунке 2.1.





ут

ту

пк

упл

эж

0

ту

Рисунок 2.1. Схема расчета коэффициентов расхода


2.2 Расчет установки сетевых подогревателей



При заданной тепловой нагрузке Q = 32 МВт и температурах сетевой воды в НСП и ВСП tпв = 1500С, tов = 700С определим расход сетевой воды. Соответственно hпб = 632,2 кДж/кг, hоб = 292,97 кДж/кг.



 					(2.3)





Сетевые подогреватели подогреваются паром из отборов турбин. ВСП из четвертого отбора и НСП из шестого отбора, соответственно конденсат пара будет с энтальпией.

Для НСП недогрев 50С:



tнсп = t61-5, где									(2.4)



tнсп – температура конденсата от НСП,

t61 – температура пара из шестого отбора.

tнсп = 95 – 5 = 90 0С, hнсп = 376,94 кДж/кг

Недогрев в ВСП:



 = t41-tвсп, где									(2.5)



t41 – температура пара из четвертого отбора.

 = 151–150 = 1 0С, hвсп = 632,2 кДж/кг



									(2.6)






Определим доли отбора пара на сетевые подогреватели. Для этого определим действительный теплоперепад и расход свежего пара:



D0 = Dке,										(2.7)



Где  – коэффициент, учитывающий увеличение расхода пара из-за отборов на регенеративный подогрев воды,  = 1,3.



Н0 = (h0 – hпп1) + (hпп11 – hк)							(2.8)



Н0 = (3395,6 – 2984,9) + (3584,4 – 2232,83) = 1762,27 кДж/кг



, где									(2.9)



N – мощность блока (из задания),

Dкв – расход котловой воды,

H0 – теплоперепад на турбину,

ηм – электромеханический КПД турбоустановки



D0 = 1,3174,04= 226,3 

Доли отборов пара на сетевую подогревательную установку определим по формуле:


										(2.10)



 – доля отбора пара на ВСП.



										(2.11)



 – доля отбора пара на НСП.



2.3 Расчет установок регенеративного подогрева



Нужно построить также процесс расширения пара в приводной турбине питательного насоса. Пар берется из отбора для ПВД3. Падение давления в паропроводе до турбины примем равным 0,1 от рп3, тогда

Из hs-диаграммы hа.т.н=443кДж/кг; относительный внутренний КПД турбонасоса принимаем равным 0,85.

Следующий этап расчета – определение долей отборов (от расхода пара на турбину) из тепловых балансов подогревателей. Последние составляются последовательно от ПВД №1 до ПНД №7. Составление тепловых балансов начинаем с подогревателей высокого давления (ПВД).

Уравнение теплового баланса:



							(2.15)



Доля расхода пара на ПВД №1 из отбора турбины №1:


									(2.16)





В этот подогреватель сливается дренаж из ПВД №1 и поступает пар из протечек уплотнений.

Уравнение теплового баланса:



	(2.17)



Доля расхода пара на ПВД №2 из отбора турбины №2 находится по формуле:



 (2.18)



ПВД





hн3

h3, 3

hп3, 

hп3, пв

hн2, 1+2

Рисунок 2.4. Распределение тепловых потоков ПВД №3




В подогреватель ПВД №3 входит питательная вода после питательного насоса с температурой tпн=176,6 0С. Принимаем, что

0С,

hпн=748,14кДж/кг, hдр3=801,3кДж/кг

Уравнение теплового баланса:



		(2.20)



Определим долю расхода пара на ПВД №3 из отбора турбины №3.



	(2.21)



Сумма расхода пара на ПВД:



ПВД = п1 + п2 + п3								(2.22)



ПВД = 0,085 + 0,049 + 0,043 = 0,177

Доля расхода пара поступающего на промперегрев равна:



пп = 0 – п1									(2.23)



пп = 1 – 0,085= 0,915

В деаэраторе сливаются дренажи всех ПВД, а также подается греющий пар – протечки стоков клапанов ЦВД – Dшт, протечки уплотнений Dпрди пар из отбора. Из ПНД в деаэратор поступает поток конденсата Dк.д. Из деаэратора подается пар на коллектор уплотнений, откуда через концевые уплотнения попадает в сальниковый подогреватель и частично сбрасывается в конденсатор.

Энтальпия пара протечек берется как средняя величина, так как протечки разных уплотнений имеют разную энтальпию: hдпр=3170 кДж/кг.

В уравнение теплового баланса введем только количество греющего пара αд и протечки штоков:

Выразим αкд из весового баланса:



;			(2.26)



 		(2.27)



Баланс пара:



приход 							 	(2.28)







расход 							 	(2.29)



.

Следовательно, из отбора турбины на деаэратор берется αд=0,005. Тогда имеем:



 								(2.30)



Переходим к тепловым балансам ПНД.

Уравнение теплового баланса:


,	 					(2.31)



Доля расхода пара на ПНД №4 из отбора турбины №4:



	 							(2.32)





Так как по ходу конденсата перед ПНД №5 имеется смеситель двух потоков – основного конденсата из конденсатора  и дренажа из ПНД №6 в уравнении теплового баланса для ПНД №5 запишем отдельно подогрев для каждого из потоков:



, (2.33)



 – доля отбора пара на ПНД №5 из противодавления паровой турбины питательного насоса:



(2.34)





Для определения расхода пара на турбину найдем приведенное теплопадение для всей турбины, как сумму произведений долей расхода пара на теплопадение отсеков турбины.


2.4 Определение расходов пара на турбину



1. Отсек ЦВД до левого уплотнения



 кДж/кг

295,6=289,4 кДж/кг

2. Отсек ЦВД до отбора на ПВД1



 кДж/кг

77=75,6 кДж/кг

3. Первый отсек ЦСД (до отбора на ПВД2)





 кДж/кг

110,5=107 кДж/кг

4. Второй отсек ЦСД (до отбора на ПВД3)



 								(2.44)







 кДж/кг

166,1=152,6 кДж/кг

5. Третий отсек ЦСД (до отбора на Д)

Определяем расход пара на турбонасос:





 кДж/кг

137,8=107,1 кДж/кг

6. Четвертый отсек ЦСД (до отбора на ПНД4)

 (2.47)





 кДж/кг

189=145,9 кДж/кг

7. Первый отсек ЦНД (до отбора на ПНД5)

 (2.48)





 кДж/кг

116=84,7 кДж/кг

8. Второй отсек ЦНД (до отбора на ПНД6)

 (2.49)





 кДж/кг

196=135,2 кДж/кг

9. Третий отсек ЦНД (до отбора ПНД7)

 (2.50)





 кДж/кг

196=130 кДж/кг

10. Четвертый отсек ЦНД

 (2.51)





 кДж/кг

240,2=150,3 кДж/кг

Суммарное приведенное теплопадение равно:


ihij=289,4+75,6+107+152,6+107,1+145,9+84,7+135,2+130+150,3=

=1377,8 кДж/кг (2.52)



Расход пара на турбину:



 									(2.53)



кг/с



2.5 Проверка правильности расчетов



Зная расход пара на турбину, определим отдельные потоки пара и воды (кг/с), используя полученные ранее значения α:



Di = iD 										(2.54)



Dп1 = 2220.085= 18,87 кг/с

Dп2 = 2220,049 = 10,88 кг/с

Dп2пр = 2220,007 = 1,55 кг/с

Dп3 = 2220,043 = 9,55 кг/с

Dд1 = 2220,019 = 4,22 кг/с

Dд = 2220,005 = 1,11 кг/с

Dп4 = 2220,0418 = 9,28 кг/с

Dп5 = 2220,0406 = 9,01 кг/с

Dп6 = 2220,0261 = 5,79 кг/с

Dп6пр = 2220,008 = 1,78 кг/с

Dп7 = 2220,0377 = 8,37 кг/с

Dк = 2220,6258 = 138,93 кг/с

 кг/с

Мощность турбопривода питательного насоса вычислим по формуле



 								(2.57)





Определим расход тепла на турбоустановку следующим образом:



 						(2.58)





Для энергоблока, который работает на твердом топливе при ηка=0,89; ηтп=0,995; Ксн=0,05



Таблица 2.1 – Результаты расчета процесса расширения пара

Название отбора

p

t

i

P1

tн1

iн1

tni

ini



МПа

0С

кДж/кг

МПа

0С

кДж/кг

0С

кДж/кг

До клапана

24

565

3395,6











После клапана

23,04

561,5

3395,6











ПВД1

6,09

341

3023,1

5,64

271,5

1193,05

270

1185,4

ПВД2 (ПП1)

3,64

511

3473,9

3,37

240,37

1039,38

238,87

1032,28

ПП11

5,1

565

3584,4











ПВД3

2,03

428

3307,8

1,88

209,24

894,3

207,74

887,43

Деаэратор







0,685

164

690

164

690

ПНД4

0,528

258

2981

0,489

151

636,5

147

619,2

ПНД5

0,235

185

2865

0,218

122,9

516,07

118,9

499,05

ПНД6

0,0906

103

2669

0,0839

94,8

397,15

90,8

380,31

ПНД7

0,0292

66

2473

0,027

66,7

279,14

62,7

262,39

Конденсатор

0,0037

27,6

2232,87 (х=0,82)














3. Расчет тепловой экономичности ТЭС и выбор главных трубопроводов



3.1 Расчет тепловой экономичности ТЭС



Удельный расход пара на турбоустановку:



 									(3.1)





Расход тепла турбоустановкой:



Qту = Dту(hо-hпв) + Dпп(hпп11-hпп1) – Dдоб(hпв-hдоб) 				(3.2)



Dпп=0,9222=199,8 кг/с

Qту=222(3395,6–1185,4)+199,8 () – 3,46 (1185,4–375)=607641 кВт



Qтучас=3600 Qту 									(3.3)



Qтучас=3600607641 = 2187507600 кДж/кг

Удельный расход тепла:



 										(3.4)






 										(3.5)





КПД брутто турбоустановки:



 										(3.6)





Показатели блока:

Тепловая нагрузка парового котла:

Dут = утD0



Dпк = Dту + Dут 									(3.7)



Dпк = 222 + 0,01222= 224,22 кг/с



Qпк = Dпк(hо-hпв) + Dпп(hпп11-hпп1) 						(3.8)



Qпк= 224,22 (3395,6–1185,4)+199,8 () = 615351,144 кВт

КПД транспорта тепла:



 										(3.9)





КПД КЭС брутто и нетто:

Где: ксн = 0,006 – коэффициент собственных нужд;

пк = 0,9 – КПД парового котла.



бр = тупктр 									(3.10)



бр = 0,4940,90,987 = 0,439



н = тупктр(1-ксн) 								(3.11)



н = 0,4940,90,987(1–0,006) = 0,44

Удельный расход условного топлива нетто:



 										(3.12)





Натуральный расход топлива для АШ:



 										(3.13)





Годовой расход натурального топлива при времени работы =5000 часов:



Внгод = bн 										(3.14)



Внгод = 0,355000 = 1750 кг/кВт


3.2 Выбор и расчет главных трубопроводов



Определяем внутренний диаметр трубопроводов:



, 									(3.15)



где: D – массовый расход среды, кг/с;

V – удельный объем среды, м3/кг;

С – скорость потока, м/с.

Для острого пара С = 60 м/с,

Для промперегрева (холодная нитка) = 40 м/с,

Для промперегрева (горячая нитка) = 60 м/с.







Выбираем внутренние диаметры трубопроводов:

dвоп = 200 мм, dвпп = 400 мм

По сечению определяем количество ниток 

Для острого пара:  два трубопровода.

Для промперегрева: холодной нитки:  два трубопровода;

горячей нитки:  два трубопровода.

Определяем потери давления пара в трубопроводе:


 								(3.17)



 								(3.18)



где L – длина трубопровода,

,  – соответственно коэффициенты сопротивления прямых участков труб и местных (вентиля, задвижки, изгибы).











Произведем выбор толщины стенок трубопроводов:



 									(3.19)



Трубопроводы выполнены из стали марки 12Х1МФ, следовательно номинальное допускаемое напряжение =72МПа.

Свежий пар:




Холодная нитка:



Горячая нитка:



Для острого пара выбираем трубы: 20060;

Для промперегрева выбираем трубы: 40030.

По результатам расчетов видим, что выбранные трубопроводы удовлетворяют нашим условиям.






4. Выбор вспомогательного оборудования



4.1 Выбор подогревателей системы регенерации



Производим расчет поверхности теплообмена:



 										(4.1)



где: Q – тепловой поток,

к – коэффициент теплопередачи к = 3 кВт/м20С,

t – среднелогарифмическая разность температур в подогревателе.



 								(4.2)



 								(4.3)



по полученной величине F выбираем тип подогревателя.

ПВД1

















Для группы ПВД выбираем подогреватель типа ПВ-1200–380–42–1



















Для рассчитанных ПНД выбираем ПН-400–26–7-II и ПН-550–26–6–1нж



4.2 Выбор конденсатора



 								(4.4)





Выбираем конденсатор двухходовой типа К-15240. Площадью охлаждения поверхности 15240 м2; количеством трубок 19592 шт.; активной длиной трубок 8,89 м.; диаметром трубок 28/26 мм/мм; кратностью охлаждения 61,75.




4.2 Выбор деаэратора



Для выбранного стандартного давления 0,685 МПа и по величине расхода питательной воды выбираем две деаэраторные колонки ДСП-500 производительностью 500 т/ч. деаэраторный бак выбирается с расчетом, чтобы запаса воды в нем было не менее 5 мин работы.



4.3 Выбор насосов



Для подачи питательной воды из деаэратора через ПВД в котел используется группа питательных насосных агрегатов, состоящая из главного питательного насоса типа ПН-1135–340 с турбоприводом ОР-12ПМ, пускорезервного питательного наоса ПЭ-600–320 с электроприводом АТД-8000 и трех бустерных насосов 12ПД-8 (два рабочих один резервный).

Конденсатные насосы. Для откачки конденсата из конденсатора турбины – насосы первого подъема КсВ-500–85 с электродвигателем АО-104–6. Для подачи конденсата к регенеративным подогревателям – насосы второго подъема КсВ-500–220 с электродвигателем ВА-12–41–4. Для откачки конденсата греющего пара ПНД – сливные насосы типа КсВ-200–220 с электродвигателем типа АВ-113–4.

Циркуляционные насосы подают охлаждающую воду в конденсатор турбины для конденсации отработавшего пара. С учетом значительных колебаний расхода охлаждающей воды на конденсатор турбины в летний и зимний периоды принимаем: осевые, поворотно-лопаточные, вертикальные, одноступенчатые насосы типа ОПВ2–110МБ.



4.4 Выбор эжекторов



Выбираем основной эжектор в зависимости от величины подсоса воздуха равной 70 кг/ч. устанавливаем основной эжектор типа ЭПО-3–75 (ЭП-3–25/75). Данный эжектор имеет три ступени сжатия с промежуточным и конечным охлаждением отсасываемой паровоздушной смеси. Масса сухого эжектора составляет 2400 кг, в рабочем состоянии – 2600 кг.



4.5 Выбор вентиляторов и дымососов



Устанавливаем котел типа ТПП-312А.

Определяем количество тепла полезно отданное топливом на промперегрев:



Q = Dпп(h0-hпв)к 									(4.5)



Q = 199,8(3395,6–1185,4)0,9 = 397,438 МДж

Рассчитываем производительность дутьевого вентилятора:



Vв=1,05ВртV0 								(4.6)



Вр = В(1-q4) 									(4.7)



 										(4.8)



Где: Вр – расчетное количество топлива с учетом недожога, кг/ч;

т = 1,2 – коэффициент избытка воздуха в топке;

V0 = 6,63 – необходимое количество воздуха для сжигания топлива, м3/кг;

t = 400 температура воздуха на входе в вентилятор, 0С4

В - действительный расход топлива, кг/ч;

q4 = 0,05 – потери тепла от механического недожога;




Вр = 6336(1–0,05) = 6304,3 

Vв = 1,05·6304,31,26,63=129829,5 

Устанавливаем два дутьевых вентилятора по 50% производительности при условии выхода одного нагрузка обеспечивает нагрузку котла 70% без запаса. Выбираем дутьевой вентилятор горячего дутья типа ВГД – 15,5 с температурой воздуха 400 0С. производительностью 85 тыс. м3/ч, потребляемая мощность 95 кВт.

Рассчитываем производительность дымососа.



Vд = 1,05Вр(Vух+V0) 						(4.9)



Vух = Vг+0,21(т-1)V0 								(4.10)



Где: Vух – действительный объем продуктов сгорания, м3/ч;

 =0,05 – присос воздуха в газопроводе за котлом;

tд =125 – температура газов перед дымососом, 0С;

Vух = 6,93+0,21(1,2–1)6,63 = 7,21 м3/ч

Vд = 1,056304,3(7,21+6,630,05) = 72778,7 м3/ч

Исходя из тех же условий устанавливаем два дымососа типа Д – 15,52 с диаметрами колеса 15,5 дм, производительностью 105 тыс. м3/ч, давлением 2,4 кПа, потребляемой мощностью 98 кВт, массою 5 тонн.






5. Специальный вопрос



Погрешности термоэлектрических термометров

При оценке погрешностей, возникающих при измерении температуры термоэлектрическими термометрами, следует учитывать:

Предел допустимой погрешности термопары, которая иногда поставляется с более узкими допусками. Термопары должны быть изготовлены из термоэлектродов, которые поставляются изготовителями как взаимосоответствующие.

Отличать предел допустимой погрешности от погрешности конкретной термопары, которая определяется ее характеристикой.

Погрешность и предел допустимой погрешности компенсационных проводов, к которым применимы те же самые основные требования, что и для термопар. Дополнительно необходимо учитывать: погрешности из-за неправильного подключения полюсов, из-за неправильного выбора и различной термической э.д.с. термопар и компенсационных проводов.

Влияние свободных концов термопары при использовании термостатов, биметаллических и мостовых компенсаторов учитывать погрешности измерения, обусловленные снижением тока питания компенсационных мостов, колебаниями напряжения сетевого питания, изменениями свободных концов термопары и из-за неправильного подключения полюсов компенсационных проводов и термопары.

Погрешность вследствие изменения сопротивления цепи термопары:

а) при измерении методом гальванометра из-за неточности подстройки сопротивления цепи и его температурного изменения в эксплуатации, а также из-за параллельного подключения нескольких термопар к одному измерительному прибору.

б) при измерении методом гальванометра с частичной компенсацией или без нее в сочетании с измерительным усилителем, а также при измерении компенсационным методом погрешностью, обусловленной изменением сопротивления цепи термопары можно пренебречь.

6. Погрешность из-за неточности установки или нестабильности тока потенциометра в схемах со смещением нуля, а также при компенсационном (потенциометрическом) методе.

7. Погрешность измерительного прибора, определяемая его классом точности и температурной погрешностью.

8. Другие, чаще всего незначительные погрешности, обусловленные чувствительностью нуль-гальванометра, погрешностью подгонки манганиновых сопротивлений в измерительной схеме, погрешностью настройки потенциометра. Точно так же можно учесть погрешность электрического фильтра или выпрямителя (аналого-цифрового преобразователя).

Обзор возможных погрешностей измерения:

Обзор значений погрешностей измерения, которые могут возникнуть при различных методах и диапазонах измерения, в зависимости от типа термопар дан в табл. 5.1. Для расчета погрешностей при измерении методом гальванометра использованы допустимые отклонения по ДИН 43710, для компенсационных приборов и преобразователей взяты половинные допуски. Для милливольтметров учтены класс точности и температурные погрешности. колебания температуры окружающей среды и температуры свободных концов приняты  К, изменение сопротивления измерительной цепи  Ом. Для компенсационного метода с измерительными преобразователями и цифровыми приборами температура свободных концов принята постоянной. Для компенсационного метода с потенциометром должна быть дополнительно учтена погрешность, связанная с величиной диапазона измерения, и для безнулевых диапазонов – погрешность начала шкалы; при использовании цифровых приборов следует учитывать только последнюю, т.к. у таких приборов погрешность не зависит от диапазона измерения. В таблице приведены статистические пределы допустимой погрешности измерения температуры.



Таблица 5.1 – Статистические пределы допустимой погрешности термопар при различных методах и диапазонах измерения

Термопара

Диапазон температур, 0С

Измерительный прибор





Стрелочный милливольтметр

Потенциометр с токовой компенсацией или измерительный преобразователь

(класс 0.5)

Потенциометр с компенсацией напряжения

Цифровой прибор





Класс

1.0

Класс

1.5







Fe – CuNi

20 – 400

20 – 800

600 – 800

9/10,6

17/17,8

-

-/-

19/-

-

3,5/6,6

6,5/8,1

-

1,8/5,9

3,6/6,0

3,1/5,7

1,5/5,8

3,0/5,75

3,02/5,67

NiCr – Ni

20 – 600

20 – 1000

700 – 1000

10

16

-

-

20

-

4

7

-

2,7

4,4

3,84

2,25

3,75

3,78

PtRh10 – Pt

20 – 1000

20 – 1500

1000–1500

15

27

-

-

-

-

6,3

8,1

-

3,5

5,3

4,0

2,5

3,75

3,8

П р и м е ч а н и е. В числителе приведена погрешность при одинаковой т.э.д.с. в знаменателе – при максимально допустимом различии т.э.д.с между термопарой и компенсационными проводами в головке термометра.



Погрешности измерения существенно уменьшаются при использовании термопар с половинным допуском (при длительной эксплуатации их нужно проверять чаще!) и бестоковых методов измерения т.э.д.с.

Величина погрешности, которая возникает при различии т.э.д.с. термопары и компенсационных проводов в головке термометра, относительно мала при измерении методом гальванометра и заметно больше при бестоковых методах (сравнить числитель и знаменатель в табл. 5.1). погрешность цифровых приборов и потенциометрического компенсационного метода определяется в основном отклонением т.э.д.с. термопары от градуировочной кривой. Ясно видно влияние использования безнулевого диапазона.




Выводы



В данной работе для предложенных данных составлена и рассчитана принципиальная тепловая схема энергоблока 300 МВт с турбоустановкой К-300–240–2 ХТГЗ. Для каждого элемента просчитаны параметры среды. Найдены доли отборов пара, величины отдельных потоков пара, конденсата воды.

Определены показатели тепловой экономичности блока: КПД паротуобинной установки э = 0,494, КПД транспорта тепла тр = 0,987, удельный расход условного топлива bу = 0,3 кг/ кВтч.

Произведен выбор основного и вспомогательного оборудования. Полученные в результате расчета данные могут быть использованы при проектировании оборудования и трубопроводов энергоблока и станции в целом.






Перечень ссылок



Методические указания по составлению и расчету принципиальных тепловых схем электрических станций – Донецк: ДГТУ, 1997. – 23 с.

Ривкин С.Л. справочник «Термодинамические свойства воды и водяного пара» – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 77 с.

Бордюков А.П., Гинзбург-Шик Л.Д. «Тепломеханическое оборудование тепловых электростанций» – М.: Энергия, 1978. – 272 с.

Рубинштейн Я.М., Щепетильников М.Н. Расчет влияния изменений в тепловой схеме на экономичность электростанции. – М.: Энергия, 1972, – 271 с.

Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. – М.: Энергия, 1976, – 445 с.

Гиршельд В.Я. Морозов В.Н. Тепловые электрические станции. – М.: Энергия, 1973.