Составление водных балансов

Исходные данные



Данные по населенному пункту

Показатели



Характеристика населенного пункта:

площадь жилой застройки, га

плотность населения, чел./га

норма водопотребления (водоотведения),

л/чел.  сут



1500

320

290

Дополнительные данные:

потребный расход воды на орошение пригородных

с/х полей (в летний период), тыс. м3/сут

расход ливневых вод (в летний период),

тыс. м3/сут



50





28



Состав ливневых сточных вод:

рН = 7,2; БПКполн. = 30 мг/л; нефтепродукты =10 мг/л; взвеси = 60 мг/л

солесодержание общее = 250 мг/л.

Норма вносимых загрязнений бытовых сточных вод (г/чел. сут):

взвеси = 65; БПКполн. = 75; БПКполн.(осветл.) = 40; хлориды = 9 мг/л, ХПК = 87 мг/л; азот(общий) = 8 мг/л;

Р2 О5=1; ПАВ= 0,2.

Требование к качеству питьевой воды:

Ц  20 град; взвеси  1,5 мг/л; БПКполн  1,3 мг/л; ХПК  10 мг/л; Nоб  1,8 мг/л; СС  1000 мг/л;

Жк  7,0 мг – экв/л.



Характеристика реки

Показатели



Расходы воды, м3/с

6

Мутность (max), мг/л

150

Цветность (max), град

70

Температура, оС

0,1–22

Активная реакция среды – рН

7,1

Жесткость общая, мг-экв/л

5,3

Жесткость карбон., мг-экв/л

3,1

Окисляемость, мг/л

8,5

Железо (общ.), мг/л

0,5

Кислород растворенный, мг/л

6,5

Азот аммонийный, мг/л

0,5

Азот нитритный, мг/л

0,001

Азот нитратный, мг/л

5,4

Щелочность, мг-экв/л

3,1

Фтор, мг/л

0,75

Марганец, мг/л

0,1

Кремний, мг/л

6

Углекислота свободная, мг/л

6,5

Углекислота гидрокарб., мг/л

189

Сульфаты, мг/л

156

Хлориды, мг/л

100

Сухой остаток, мг/л

568

Колититр, л

0,015

БПК (полн.), мг/л

2,2



Характеристика подземных вод

Показатели



Гарантированный дебит скважин, м3 /с

0,3

Мутность (max), мг/л

4

Цветность (max), градусы

9

Температура, oС

7

Активная реакция среды – рН

7,7

Жесткость общая, мг-экв/л

9,6

Жесткость карбонатная, мг-экв/л

3,6

Окисляемость, мг/л

2

Железо (общ), мг/л

0,3

Кислород растворенный, мг/л

0,4

Азот аммонийный, мг/л

-

Азот нитритный, мг/л

-

Азот нитратный, мг/л

0,4

Щелочность, мг-экв/л

3,8

Фтор, мг/л

0,7

Марганец, мг/л

0,1

Кремний, мг/л

5

Углекислота свободная, мг/л

19,5

Углекислота гидрокарб., мг/л

220

Сульфаты, мг/л

210

Хлориды мг/л

90

Сухой остаток, мг/л

1000

Колититр, л

>333

Число колоний, шт.

3

Na + K, мг/л

30

Кальций, мг/л

100

Магний, мг/л

50



Завод фосфорных удобрений (ПП №2)

Завод фосфорных удобрений



Показатели

Мощность по выпускаемой продукции, усл. ед/сут

400

Водопотребление, м3/ед. прод.:

техническая вода 1-й категории

техническая вода 2-й категории

техническая вода 3-й категорииё

– вода питьевого качества



20

200

50

10

Потери воды в производстве, м3/ед. прод.:

техническая вода 1-й категории

техническая вода 2-й категории

техническая вода 3-й категории

вода питьевого качества



2

50

5

-

Водотведение, м3/ед. прод.: м3/ед. прод:

незагрязненные производственные сточные вода – 1-й поток

загрязненные производственные сточные воды – 2-й поток

загрязненные производственные сточные воды – 3-й поток

бытовые сточные воды – 4-й поток



18

150

45

10

Характеристика сточных вод:

1-й поток – увеличение температуры, 0С

2-й поток – норма вносимых загрязнений, кг/ед. прод.:

по взвешенным веществам

по БПКполн

по ХПК

по солесодержанию

по нефтепродуктам

3-й поток – норма вносимых загрязнений, кг/ед. прод.:

по взвешенным веществам

по БПКполн

по ХПК

по солесодержанию

по нефтепродуктам



9



22,5

19,5

30

75

0,45



10,17

11,25

18

58,5

0,45



Требования к качеству питьевой воды такие же, как и у населенного пункта.



Требования к качеству технической воды 2-й и 3-й категорий предприятия химической промышленности (№1)

Категория и качество воды

Завод

Фосф.удобрений

Техническая вода 2-й категории:



Температура, оС

28

РH

6,5 – 7,5

Взвешенные вещества, мг/л

20

БПК (полн.), мг/л

20

ХПК, мг О2 /л

25

Солесодеpжание, мг/л

600

Нефтепpодукты, мг/л

0,5

Азот (общий), мг/л

2

Фосфоp (общий), мг/л

Фенол

1,5

-

Хлориды, мг/л

300

СПАВ, мг/л

-

Техническая вода 3-й категории:



Температура, оС

28

РH

6,5 – 7,5

Взвешенные вещества, мг/л

20

БПК (полн.), мг/л

20

ХПК, мг О2 /л

25

Солесодеpжание, мг/л

600

Нефтепpодукты, мг/л

0,5

Азот (общий), мг/л

2

Фосфоp (общий), мг/л

1,5

Хлориды, мг/л

300






Требования к качеству воды различных категорий

КАТЕГОРИЯ ВОДЫ

Вода, используемая

для сельскохоз.

орошения

Сточные

воды,

сбрасываемые в

водоем

Производств.

сточн. воды,

сбрасываемые

в горканализацию

Техническая

вода

1-й категории

П О К А З А Т Е Л И



Т, ОС

10–25

Увеличение

на 3о

10–40

Не более

20



рН

6,5–8,5

6,5–8,5

6,5–8,5

6,5–8,5



Взвешенные

вещества, мг/л

15

Увеличение

на 0,25 мг/л

500

10



Нефтепродукты,

мг/л

0,3

0,05

1,0

0,5



Жесткость,

мг-экв/л

Не нормируется

н/н

н/н

н/н



Солесодержание,

мг/л

2000

2000

10000

1000



БПК, мг/л

25

3

500

5



СПАВ, мг/л

0,5

0,5

1,0

0,5



Окисляемость

бихроматная, мг/л

50

10

750

50



Cl, мг/л

н/н

н/н

1000

–



SO4, мг/л

н/н

н/н

700

–



Ионы тяж. мет.,

мг/л

0,5

0,1

0,3

–



Fe+, мг/л

0,5

0,5

0,5

0,5



Фенол, мг/л

0,01

0,01

0,05

–



Азот (общ.),

мг/л

н/н

1

–

2



Фосфор (общ.),

мг/л

н/н

0,2

–

0,5




1. Составление водных балансов по отдельным объектам



Населённый пункт

Определение потребного водопотребления:



где:



F − площадь жилой застройки, принимаемая из задания, га;

Пл − плотность населения, принимаемая из задания, чел./га;

норма водопотребления, принимаемая из задания, л/чел. сут.



Объём водоотведения принимается равным объёму водопотребления.

Расход ливневых вод: Qл=28000 м3/сут.



Wхб=139200 м3/сут

Qп=139200 м3/сут



    Н.П.



Wл=28000 м3/сут



Предприятие химической промышленности (Завод фосфорных удобрений)

Определение водопотребления:






Определение водоотведения:







где Р-мощность по выпускаемой продукции

Определение потерь воды в производстве:







Вода первой категории нагревается на 9 оС.

Хоз-бытовые сточные воды также как и в населенном пункте.

Водный баланс:



Q1 + Q2 + Q3 + Qп = (q1 + q2 + q3+ qхб)+ (W1 + W2 + W3 Wхб)



8000+80000+20000+4000= (800+20000+2000)+(7200+60000+18000+4000)

112000= 112000

QI=8000 м3/сут QII=80000 м3/сут QIII=20000 м3/сут Qп=4000 м3/сут



2. Расчёт концентраций добавочных загрязнений



Населённый пункт






где:

норма вносимых загрязнений по i-му веществу, принимаемая из задания, г/чел. сут.;

норма водоотведения, принимаемая из задания, л/чел. сут.,











Предприятие химической промышленности (Завод фосфорных удобрений)

Техническая вода первой категории не загрязняется, но нагревается на  поэтому требуется только охлаждение. Для производственно-бытовых сточных вод, а также технической воды 2-й и 3-й категорий требуется очистка.



для 2-й категории: 



для 3-й категории:






3. Выбор источников водоснабжения. Разработка 1-ой схемы комплексного водоснабжения



Для водоснабжения населенного пункта и на хозяйственно-питьевые нужды промпредприятий используем водные ресурсы данного поверхностного источника.



Эксплуатационный расход составляет 20% от Qр.







Потребный постоянный расход для Н.П. и промпредприятий составляет:







Полезная производительность подземного источника – скважины равна:

Qскв = 0,3*3600*24 =25920 м3 / сут.

Ресурсов поверхностного источника хватает для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества. Скважина в резерве.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населённого пункта и промышленного предприятий принимается река. Забираемая вода очищается на водопроводных очистных сооружениях (ВОС) до требований СанПиН «Вода питьевая» и подаётся в водопроводную сеть города и на П1.

Отводимые от населённого пункта бытовые стоки и производственно-бытовые сточные воды предприятий поступают на канализационные очистные сооружения (КОС). В летний период часть бытовых стоков после очистки на КОС смешивается с очищенными ливневыми стоками и направляется на орошение сельскохозяйственных полей. Другая часть очищенных сточных вод в течение всего года направляется на подпитку оборотных систем воды 1-й, 2-й и 3-й категории предприятий. Оставшийся объём очищенных сточных вод сбрасывается в водоём.

Для обеспечения технической водой 1-ой категории на всех предприятиях устраиваются оборотные системы водоснабжения. Оборотная вода после охлаждения возвращается обратно в производство.

Загрязнённые производственные сточные воды (2-й и 3-й категории) Завод удобрений после очищаются на заводских очистных сооружениях ЛОС2 и ЛОС3 до качества, соответствующего требованиям технических вод 2-й и 3-й категории соответственно. Далее эти воды отправляются в систему повторно.



4. Выбор методов очистки и расчёт сооружений



Водопроводные очистные сооружения (ВОС №1).

Состав вод, поступающих на ВОС

Концентрация загрязнений на входе в ВОС:

ВВ = 150,0 мг/л

БПКполн = 2,2 мг/л

ХПК = 8,5 мг/л

Cl = 11,0 мг/л

СС =100 мг/л

Ц = 70 мг/л

Fe= 5,3 мг/л

Требования к качеству воды на выходе из ВОС:







Выбор методов очистки

Метод

Сооружение

Эi, %.

мг/л.

мг/л.

Процеживание

Решетки

ВВ=10

ВВ=150

ВВ=135

Отстаивание с

коагулированием



Отстойник

Вв = 90;

Fe= 80;

Ц = 60

ВВ=135

Fe= 5,3

Ц = 70 град

ВВ=13,5

Fe= 1,0

Ц = 28 град

Фильтрование

Осветлительный фильтр

ВВ=60

ВВ=13,5

ВВ=5,4

Ультрофильтрация

Ультро-фильтр

ВВ=92

ВВ=5,4

ВВ=0,4



Доза коагулянта (Al2(SO4)3) определяется по двум показателям мутности и цветности:



а) Dк=f(M0)=48 мг/л (по СНиП, табл. 16).

б) Dк=4Цмах=470=33,5 мг/л.



Принимаем большее значение. Dк=48 мг/л.

Определение потерь на водопроводных очистных сооружениях:



 где:



Вл − влажность осадка, принимаемая Вл = 80%;

ρ − плотность осадка, принимаемая для минерального осадка ρ = 1,5;

масса осадка по сухому веществу, т/сут.:


 где:



исходная концентрация взвешенных веществ, принимаемая из расчёта, мг/л;

концентрация взвешенных веществ на выходе из сооружения, принимаемая из расчёта, мг/л;

Q − производительность сооружения, м3/сут.

В осветлителях:



Общие потери на очистных сооружениях составят:





	

	Канализационные очистные сооружения (КОС).

Определение концентрации загрязнений на входе в КОС:











Требования к качеству воды на выходе из КОС (с/х поля):








Метод

Сооружение

Эi, %.

мг/л.

мг/л.

Процеживание

Решётка

Вв = 10.

Вв = 224,5

Вв = 202,0

Отстаивание с

коагуляцией.

Отстойник

Вв = 75;

БПКполн = 65;

ХПК = 60;

Nобщ = 10;

Pобщ = 5.



Вв = 202,0;

БПКполн = 259,9;

ХПК = 304,8;

Nобщ = 28;

Pобщ = 3,4.



Вв = 50,5;

БПКполн = 91;

ХПК = 121,9;

Nобщ = 25,2;

Pобщ = 3,2



Биохимическая очистка с последующим хлорированием.

Аэротенк с дефосфотированием и денитрификацией.

Отстойник



Вв = 80;

БПКполн = 90;

ХПК = 70;

СПАВ = 95;

Nобщ =92;

Pобщ = 90.

Вв = 50,5;

БПКполн =91;

ХПК = 121,9;

СПАВ = 0,7;

Nобщ =25,2;

Pобщ = 3,2.

Вв = 10,1;

БПКполн =9,1;

ХПК =36,5;

СПАВ = 0,04;

Nобщ = 2,5;

Pобщ = 0,32.



Определение потерь на канализационных очистных сооружениях:

В решётках:







В первичных отстойниках







В аэротенке.






где:

ρ − плотность осадка, принимается для органического осадка ρ = 1,05;

масса осадка по сухому веществу, т/сут.:







где:

Пр − прирост, мг/л:







Общие потери на очистных сооружениях составят:



Локальные очистные сооружения (ЛОС1).

Концентрация загрязнений на входе в ЛОС.1:



Требования к качеству воды, используемой с/х полями:





Выбор методов очистки

Метод

Сооружение

Эi, %.

мг/л.

мг/л.

Отстаивание

Отстойник

Вв = 50;

БПКполн = 50;



Вв = 60,0;

БПКполн = 30;



Вв = 30,0;

БПКполн = 15,0;



Фильтрование

Фильтр

Вв = 60;.

Вв = 30,0

Вв = 12,0

Адсорбция.

Сорбционный фильтр.

НП = 97.

НП = 10,0.

НП = 0,3.




Определение потерь:

В отстойнике:







В фильтре:







Принимаем потери W=4+3=7 м/сут.

Смешение потока КОС и ЛОС1:

ВВ = (12  27993 + 10 22007) / (27993 + 22007) = 11,11 мг/л

БПКполн = (15  27993 + 9,1 22007) / (27993 + 22007) = 12,4 мг/л

ХПК = (0  27993 + 36,5 22007) /(27993 + 22007) = 1,61 мг/л

Nоб = (0  27993 + 2,5 22007) /(27993 + 22007) =1,10 мг/л

НП=(0,3  27993 + 0 22007) /(27993 + 22007) = 0,7 мг/л

СПАВ =(0  27993 + 0,04 22007) /(27993 + 22007) = 0,017 мг/л

Роб = (0  27993 + 0,32 22007) /(27993 + 22007) = 1,0 мг/л

СС = (250  27993 + 568 22007) /(27993 + 22007) = 390 мг/л



Локальные очистные сооружения (ЛОС2)








Определение концентрации загрязнений на входе в ЛОС.2:







где:концентрация i-ых загрязнений поступающих потребителю, мг/л;

добавочная концентрация i-ых загрязнений, принимается из расчёта, мг/л;









Требования к качеству воды на выходе из ЛОС2:



	

	

	
Выбор методов очистки

Метод

Сооружение

Эi, %.

мг/л.

мг/л.

Отстаивание с коагулированием.





Отстойник



ВВ = 60

БПКполн = 90

ХПК = 95

НП=40

ВВ = 170

БПКполн = 150

ХПК = 225

НП=3,5

ВВ = 68

БПКполн = 15

ХПК = 11,25

НП=2,1



Определение потерь:

В отстойнике с коагуляцией:







Общие потери







Локальные очистные сооружения (ЛОС3).





	

	Определение концентрации загрязнений на входе в ЛОС3:






где:

концентрация i-ых загрязнений поступающих потребителю, мг/л;

добавочная концентрация i-ых загрязнений, принимаемая из расчёта, мг/л.







Требования к качеству воды на выходе из ЛОС3:



	

	Выбор методов очистки

Метод

Сооружение

Эi, %.

мг/л.

мг/л.

Отстаивание

Отстойник

ВВ = 80

БПКполн = 85

ХПК = 80

НП=60

ВВ = 306

БПКполн = 275

ХПК = 430

НП=11

ВВ = 61,2

БПКполн = 41,25

ХПК = 86

НП=4,4

Отстаивание с коагулированием.

Отстойник

ВВ = 90

БПКполн = 95

ХПК = 90

НП=60

ВВ = 61,2

БПКполн = 41,25

ХПК = 86

НП=4,4

ВВ = 6,12

БПКполн = 2,06

ХПК = 8,6

НП=1,76

Ионный обмен

Ионнообменый фильтр

СС=50

СС=2300

СС=1150



Определение потерь:

В отстойнике:






В отстойнике с коагуляцией:





Общие потери:









Смешение потоков, вышедшего из ЛОС2, и ЛОС3:

ВВ = (6,12  18000 + 68 60000) / (18000 + 60000) = 52,2 мг/л

БПКполн =(2,06  18000 + 15 60000) / (18000 + 60000) = 12,0 мг/л

ХПК = (8,6  18000 + 11,25 60000) / (18000 + 60000) = 10,6 мг/л

НП=(1,76  18000 + 2,1 60000) / (18000 + 60000) = 2,02 мг/л

СС=(1150  18000 + 1100 60000) / (18000 + 60000) = 1111 мг/л

Nобщ. =(2,5  18000 + 2 60000) / (18000 + 60000) = 2,11 мг/л

Робщ. =(2,0  18000 + 1,5 60000) / (18000 + 60000) = 1,6 мг/л

Требования к качеству воды на выходе из ЛОС4:





	

	
Выбор методов очистки

Метод

Сооружение

Эi, %.

мг/л.

мг/л.

Отстаивание

Отстойник

ВВ = 60

БПКполн = 50

ХПК = 50

НП=60

ВВ = 52

БПКполн =12,0

ХПК =10,6

НП=2,02

ВВ = 20,8

БПКполн = 6

ХПК = 5,3

НП=0,8

Отстаивание с коагулированием.

Отстойник

ВВ = 90

БПКполн = 65

ХПК = 65

НП=60

ВВ = 20,8

БПКполн = 6

ХПК = 5,3

НП=0,8

ВВ = 2,08

БПКполн = 2,1

ХПК = 1,8

НП=0,3

Ионный обмен

Ионнообменый фильтр

СС=50

СС=530

СС=265



Определение потерь:

В отстойнике:







В отстойнике с коагуляцией:







Общие потери:









Смешение потоков, вышедшего из КОС, и ЛОС4:

ВВ = (10  22074 + 2,08 77926) / (22074 + 77926) = 3,82 мг/л

БПКполн = (9,1  22074 + 2,1 77926) / (22074 + 77926) = 3,64 мг/л

ХПК = (36,5  22074 + 1,8 77926) / (22074 + 77926) = 9,4 мг/л

НП= (0 22074 + 0,3 77926) / (22074 + 77926) = 0,23 мг/л

СС= (568  22074 + 265 77926) / (22074 + 77926) = 332,0 мг/л

СПАВ = (0,04  22074 + 0  77926) / (22074 + 77926) = 0,008 мг/л

Nоб = (2,5  22074 + 2,11  77926) / (22074 + 77926) = 2 мг/л

Роб = (2,2  22074 + 1,6  77926) / (22074 + 77926) = 1,5 мг/л

Станция доочистки (СДО).

Требования к качеству воды на выходе из СДО:



	СПАВ≤0,5 мг/л; N≤2,0 мг/л; Р≤0,5 мг/л

	

	Выбор методов очистки

Метод

Сооружение

Эi, %.

мг/л.

мг/л.

Адсорбция.

Сорбционный фильтр.

Вв = 60

БПКполн = 70

ХПК=70

Nоб=65

Pоб=90

Вв = 10

БПКполн = 9,1

ХПК=36,5

Nоб=1,0

Pоб=0,32

Вв = 4

БПКполн = 2,7

ХПК=10

Nоб=0,4

Pоб=0,032



Определение потерь:

В фильтре:







Общие потери: W=3,0 м/сут

Подбор и расчет охладительных сооружений

Охладители технической воды 1-й категории Завод красителей (Охл.1).

Расчёт был выполнен на компьютере с помощью программы по расчёту «чистого» цикла оборотной системы водоснабжения промышленного предприятия. «КИВР» ver.1.00.



Характеристика

Охл1

Концентрация СС после ПП



Концентрация СС после Охл



Концентрация СС после ввода подпит воды



Расход воды после ПП



Расход воды после Охл



Расход воды после ввода подпит воды



Число циклов



Равновесная концентрация С0



Расход подпит воды



Потери на испарение



Потери на унос











башенная градирня с водоуловителем























5. Разработка 2-ой схемы комплексного водоснабжения



Во второй схеме сточные воды 2 категории ПП №2 сбрасываются в горканализацию. Водоснабжение для 1 категории ПП №2 осуществляется водой, поступающей со станции доочистки. В связи с большим содержанием взвесей, сток 3 категории ПП №2 до сброса в горканализацию доочищается на ЛОС3. Требуетсяпересчёт сооружений КОС, СДО.

	Канализационные очистные сооружения (КОС)

Смешение потокаQхп, Q2 и ЛОС3:

ВВ = (224  143200 + 170 60000+6,1217974) / (143200+60000 + 17974) = 191,6 мг/л

БПКполн= (258,6  143200 + 150 60000+2,0617974) / (143200+60000 + 17974) = 208,2 мг/л

ХПК= (304,8  143200 + 225 60000+8617974) / (143200+60000 + 17974) = 259 мг/л

Nоб= (28  143200 + 2 60000+2,517974) / (143200+60000 + 17974) = 18,9 мг/л

НП= (0  143200 + 2,1 60000+1,7617974) / (143200+60000 + 17974) = 0,71 мг/л

СПАВ = (0,7  143200 + 0 60000+017974) / (143200+60000 + 17974) = 0,4 мг/л

Роб = (3,4  143200 + 1,5 60000+217974) / (143200+60000 + 17974) = 2,77 мг/л

СС = (568  143200 + 1100 60000+115017974) / (143200+60000 + 17974) = 759,6 мг/л

Определение концентрации загрязнений на входе в КОС:

ВВ =191 мг/л

БПКполн = 208,2 мг/л

ХПК =259 мг/л

Nоб = 18,9 мг/л

Cl = 51,9 мг/л

НП =0,71 мг/л

СС = 759 мг/л

СПАВ = 0,4 мг/л

Роб = 2,77 мг/л

Требования к качеству воды на выходе из КОС (с/х поля):







Метод

Сооружение

Эi, %.

мг/л.

мг/л.

Процеживание

Решётка

Вв = 10.

Вв = 191

Вв = 172

Отстаивание с

коагуляцией.

Отстойник

Вв = 75;

БПКполн = 65;

ХПК = 60;

Nобщ = 10;

Pобщ = 5.

Вв = 172;

БПКполн = 208,2

ХПК = 259

Nобщ = 18,9

Pобщ = 2,77

Вв = 43

БПКполн = 72,87

ХПК = 103,6

Nобщ = 17,01

Pобщ = 2,63

Отстаивание с коагулированием.

Отстойник

ВВ = 90

БПКполн = 65

ХПК = 65

НП=60

ВВ = 43

БПКполн = 72,87

ХПК = 103,6

НП=0,71

ВВ = 4,3

БПКполн = 25,5

ХПК = 36,3

НП=0,28

Ионный обмен

Ионнообменый фильтр

СС=50

СС=759

СС=380

Биохимическая очистка с последующим хлорированием.

Аэротенк с дефосфотированием и денитрификацией.

Отстойник



Вв = 80;

БПКполн = 90;

ХПК = 70;

СПАВ = 95;

Nобщ =92;

Pобщ = 34.

Вв = 4,3

БПКполн = 25,5

ХПК = 36,3

СПАВ = 0,4

Nобщ = 17,01

Pобщ = 2,63

Вв = 0,86

БПКполн =2,5

ХПК =10

СПАВ = 0,02

Nобщ = 1,3

Pобщ = 1,7



Определение потерь на канализационных очистных сооружениях:

В решётках:







В первичных отстойниках







Во вторичных отстойниках








В аэротенке.







где:

ρ − плотность осадка, принимается для органического осадка ρ = 1,05;

масса осадка по сухому веществу, т/сут.:







где:

Пр − прирост, мг/л:







Общие потери на очистных сооружениях составят:







Смешение потока КОС и ЛОС1:

ВВ = (12  27993 + 0,86 22007) / (27993 + 22007) = 7,09 мг/л

БПКполн = (15  27993 + 2,5 22007) / (27993 + 22007) = 8,4 мг/л

ХПК = (0  27993 + 10 22007) /(27993 + 22007) = 0,4 мг/л

Nоб = (0  27993 + 1,3 22007) /(27993 + 22007) =0,58 мг/л

НП=(0,3  27993 + 0 22007) /(27993 + 22007) = 0,07 мг/л

СПАВ =(0  27993 + 0,02 22007) /(27993 + 22007) = 0,008 мг/л

Роб = (0  27993 + 1,7 22007) /(27993 + 22007) = 0,7 мг/л

СС = (250  27993 + 380 22007) /(27993 + 22007) = 307 мг/л

Станция доочистки (СДО).

Требования к качеству воды на выходе из СДО:



	СПАВ≤0,5 мг/л; N≤2,0 мг/л; Р≤0,5 мг/л

	

	Выбор методов очистки

Метод

Сооружение

Эi, %.

мг/л.

мг/л.

Адсорбция.

Сорбционный фильтр.

Вв = 60

БПКполн = 70

ХПК=70

Nоб=65

Pоб=90

Вв = 0,86

БПКполн = 2,5

ХПК=10,8

Nоб=1,3

Pоб=1,7

Вв = 0,4

БПКполн = 0,75

ХПК=3,24

Nоб= 0,45

Pоб=0,17



Определение потерь:

В фильтре:







Общие потери: W=0,23 м/сут






Список использованной литературы



		Водный кодекс Российской Федерации. − М., 1995;

		СанПиН 2.1.4.559 – 96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. − М., 1996;

		СНиП 2.04.02–84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / Госстрой СССР. − М.: Стройиздат, 1985, − 136 с.;

		СНиП 2.04.03–85. Канализация. Наружные сети и сооружения. М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986, − 72 с.;

		Рациональное использование водных ресурсов: Учебник для вузов. / Яковлев С.В., Прозоров Е.Н. и др. − М.: Высшая школа, 1991, − 400 с.;

		Комплексное использование водных ресурсов. Методические указания по выполнению курсового проекта для студентов специальностей 290800 − водоснабжение и водоотведение / Феофанов Ю.А., Подпорин А.В.; СПбГАСУ. − СПб., 1999, − 28 с.;





2