Электроосвещение корпуса зала детской ванны плавательного бассейна в п.Советский с детальной раз

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

ГОУВПО «Марийский Государственный Университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и технической диагностики





ББК Э294.91

КП 100400 ЭС31 09 ПЗ                                         Утверждаю

Заведующий кафедрой 

электроснабжения МарГУ

профессор ____________Рыбаков Л.М.

                      (подпись, дата)





Специальность 100400















Курсовая работа

по предмету "Электрическое освещение"



На тему: Электроосвещение корпуса зала детской ванны плавательного бассейна в п.Советский с детальной разработкой электромонтажной схемой осветительной проводки

















Работу выполнила: студентка гр ЭС-31

Руководитель:

________________________Грачев А.С.

                    (подпись, дата)













Йошкар-Ола

2009


Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

ГОУВПО «Марийский Государственный Университет»

Электроэнергетический факультет

Кафедра электроснабжения и технической диагностики





ББК Э294.91

КП 100400 ЭС31 09 ПЗ                                         Утверждаю

Заведующий кафедрой 

электроснабжения МарГУ

профессор ____________Рыбаков Л.М.

                      (подпись, дата)





Специальность 100400















Расчетно-пояснительная записка

к курсовой работе



На тему: Электроосвещение корпуса зала детской ванны плавательного бассейна в п.Советский с детальной разработкой электромонтажной схемой осветительной проводки



















Работу выполнила: студентка гр ЭС-31

______________________Москвина Е.В.

                       (подпись, дата)

Руководитель:

________________________Грачев А.С.

                    (подпись, дата)















Йошкар-Ола

2009



Оглавление

	1. Введение	3

	2. Общие сведения	5

	2.1.  Выбор системы и вида освещения	5

	2.2. Выбор нормированной освещенности и коэффициента запаса	6

	2.3. Выбор источников света	7

	2.4. Выбор типа светильников	8

	2.5. Расчет размещения светильников.	8

	2.6. Проверка освещенности в контрольных точках.	9

	3. Светотехническая часть	10

	3.1. Расчёт основного помещения.	10

	3.2. Расчет вспомогательного помещения	13

	4. Электротехнический расчет	18

		4.1.  Выбор места установки осветительного щита и вода	18

	4.2. Расчет групповых линий осветительной сети и выбор осветительного щита	18

	4.3. Выбор марки и сечения проводов	20

	4.4. Расчет проводов на минимум проводникового материала	20

	5. Сметно-финансовый расчет	22

	6. Требования к безопасности	23

	6.1. Требования к электрической безопасности	23

	6.2. Требования к пожарной безопасности	24

	6.3. Требования к охране окружающей среды	25

	Заключение	26

	Список литературы	27




1. Введение

Электрическое освещение играет весьма значительную роль в процессе жизнедеятельности человека. От правильного освещения производственных и других помещений зависит не только производительность труда, но в конечном счете и здоровье находящихся в помещении людей. Поэтому при строительстве объектов промышленного производства и социально значимых учреждений необходимо обеспечить комфортные условия для производства.

Однако, проектируя освещение, большое внимание необходимо уделять экономической и энергетической эффективности осветительных установок. Основные пути повышения эффективности заключаются в увеличении экономичности источников света и светильников, применении автоматических устройств для регулирования искусственной освещенности в зависимости от естественной рационализации в эксплуатации. 

Разработка и внедрение современных технических средств освещения позволяют повысить технический уровень социальных услуг, производства и уменьшить их себестоимость.

При выборе вида источников света руководствуются соображениями как светотехнического, так и экономического характера. Выбранные источники света должны:

	иметь высокую световую отдачу;

	иметь благоприятный спектральный состав излучения;

	создавать правильную цветопередачу при достаточном уровне освещенности;

	иметь невысокие капитальные затраты на обслуживание и содержание;

	надежно работать при возможных колебаниях параметров окружающей среды (изменениях температуры, влажности и т.п.).

Наиболее применимыми в качестве источников света являются люминесцентные лампы низкого давления, однако они нормально работают только при определенных параметрах окружающей среды. 

При выборе типа светильников также руководствуются соображениями светотехники и экономичности, также учитываются параметры рабочей среды. Мощность лампы должна соответствовать типу светильника, чтобы исключить его перегрев и порчу изоляции вводных проводов. 

В данном курсовом проекте рассматривается расчет электрического освещения зала детской ванны плавательного бассейна в п.Советский.


2. Общие сведения

2.1.  Выбор системы и вида освещения

Различают три системы освещения: общая равномерная, локализованная и комбинированная. При любой системе освещения допускается отклонение расчетной освещенности от нормированной в любой точке поверхности не более чем на  +20…-10%.

Различают следующие виды освещения: рабочее, дежурное, аварийное, архитектурное и т.д.

Рабочее освещение должно обеспечивать нормированную освещенность во всех точках рабочих поверхностей, быть комфортабельным, иметь пульсации светового потока в пределах допустимых норм. Местное освещение предназначено для дополнительного освещения рабочих мест при выполнении видов работ, требующих особых зрительных нагрузок и внимательности.

Дежурное освещение составляет порядка 10% от рабочей освещенности, но не менее 0,5 лк в главных проходах и 2 лк на входных площадках и тамбурах.

Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное. Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения. Согласно ПУЭ, светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанции (распределительного пункта освещения), или при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства.

Аварийное эвакуационное освещение надлежит устраивать: 

	в местах, опасных для прохода людей, а также в основных проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей из производственных и общественных зданий, где работают или пребывают более 50 человек;

	в лестничных клетках жилых домов высотой 6 и более этажей, во всех детских учреждениях;

	в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей из помещения при внезапном отключении рабочего освещения связан с опасностью травматизма, т.к. оборудование продолжает работать, а также в производственных помещениях, с числом работающих более 50 и в других помещениях, где одновременно могут пребывать более 100 человек.

Аварийное эвакуационное освещение должно обеспечивать освещенность на полу основных проходов и на ступенях лестниц не меньше чем 0,5 лк в помещениях, 0,2 лк на открытых территориях. 



2.2. Выбор нормированной освещенности и коэффициента запаса

Основным нормативным документом при выборе освещенности являются строительные нормы и правила (СНиП 23-05-95). Для обеспечения работы проектировщиков и эксплуатационщиков служат отраслевые нормы освещенности, составленные на основе общих норм с учетом специфических условий производства. Отраслевые нормы содержат более подробные и конкретные указания и призваны обеспечивать единообразие решений, применяемых в практике проектирования. Нормированная освещенность выбирается в зависимости от вида и системы освещения, размеров объекта, различия контраста этого объекта с фоном, характеристики фона, а также от вида ламп. При освещенности внутри помещения Ен > 50 лк рекомендуются люминесцентные лампы. При низких уровнях освещенности (Ен < 50 лк) использование этих ламп недопустимо. Исключением являются наружные установки. 

В зависимости от разряда и подразряда работ выбирается нормированная освещенность. Между цифрами нормированной освещенности существуют строгие интервалы (ступени шкалы освещенности): 0,2: 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000 лк.

Коэффициент запаса Kз — расчетный коэффициент, учитывающий снижение освещенности в процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения светопрозрачных заполнений в световых проемах, источников света (ламп) и светильников, а также снижение отражающих свойств поверхностей помещения. Коэффициент запаса численно равен отношению светового потока нового светильника с новой лампой к световому потоку того же светильника к концу срока службы лампы, при условии регулярной чистки светильников.





 2.3. Выбор источников света

При выборе источников света следует учитывать их достоинства, недостатки и их экономичность.

Основными достоинствами ламп накаливания являются: простота конструкции, сравнительно невысокая стоимость и высокая надежность. К их недостаткам относятся низкая световая отдача, неудовлетворительный спектральный состав излучения, необходимость применения защитных средств от слепящего действия ламп, небольшой срок службы.

Люминесцентные лампы по сравнению с лампами накаливания имеют более широкий спектр излучения, в 4  5 раз большую светимость, более длительный срок службы и значительно меньшую слепящую яркость. Однако люминесцентные лампы нуждаются в дополнительной пусковой аппаратуре, они создают пульсацию светового потока, плохо зажигаются при низких температурах, имеют меньшую надежность. Люминесцентные лампы низкого давления являются более экономичными по сравнению с лампами накаливания. При переходе от ламп накаливания к газоразрядным расход электроэнергии сокращается в среднем при использовании ламп ЛБ на 55%.

Для общего освещения помещений целесообразно применить газоразрядные люминесцентные лампы низкого давления типа ЛБ40 в связи с их экономичностью, долговечностью и более благоприятным спектральным составом.



2.4. Выбор типа светильников

Выбор светильника должен определяться следующими основными условиями:

	характером окружающей среды

	требованиями к светораспределению и ограничению слепящего действия

	соображениями экономичности.

Условия среды освещаемого помещения определяют конструктивное исполнение светильника. В нормальных сухих и влажных помещениях допускается применение всех типов незащищенных светильников. В сырых помещениях также допускается применение незащищенных светильников, но при условии выполнения корпуса патрона из изоляционных и влагостойких материалов. В особо сырых помещениях рекомендуется применение светильников в пыленепроницаемом, пылезащищенном или брызгозащищенном исполнениях. При этом корпус светильника и патрон должны быть выполнены из влагостойких материалов, а ввод проводов должен исключать возможность замыкания их между собой или с корпусом светильника.

Расчетная высота установки светильников определяется по формуле:

Нр = Но – hсв – hр

Но – высота помещения, м;

hсв – высота свеса светильников (0…0,2 м для плафонов и встроенных светильников), м;

hр – высота рабочей поверхности над полом, м.

Высота свеса может быть и более, чем 0,2 м (например, для местного освещения), но в этом случае светильники должны устанавливаться на жестких подвесках, не допускающих раскачивания светильников.



2.5. Расчет размещения светильников.

Светильник в помещении стремятся разместить по сторонам квадрата. Оптимальный размер стороны квадрата Lопт определяется по формулам:

Lопт = эНр;     Lопт = сНр

где э, с – относительные экономические и светотехнические  выгодные расстояния между светильниками (выбираются из таблиц). Эти величины зависят от типа светильника.

Практически выполнить это условие не всегда удается. Отклонение фактического расстояния от рекомендуемого расстояния влияет на коэффициент неравномерности Z = Еср/Емин и влечет за собой увеличение удельной мощности установки. Поэтому необходимо, чтобы фактическое относительное расстояние  L/Hp не выходило за рамки табличных значений. 



2.6. Проверка освещенности в контрольных точках.

Расчет освещенности может проводиться тремя методами:

1 – метод коэффициента использования светового потока светильной установки;

2 – точечный метод;

3 – метод удельной мощности.




3. Светотехническая часть

	3.1. Расчет освещения зала детской ванны

	Для освещения помещения зала в качестве источников света применим люминесцентные лампы марки ЛБ-40 (SL-40/32-735), а в качестве осветительных приборов - светильники марки ЛПО 95 2*40-001.

	 Расчета примем следующие данные:

	нормированная освещенность Ен = 300лк

	коэффициент запаса  Кз = 1.5

- высота помещения Но = 4 м

- высота свеса светильников hсв = 0,08 м

	высота рабочей поверхности над полом hр = 0,9м

	габариты помещения: длинна А=12,6 м, ширина В=10 м.

1.Определим расчетную высоту  Нр установки светильников определяется по формуле: 

Нр = Но - hсв -hр=4-0,08-0,9=3,02 (м).

	      2. Определяем общую площадь помещения, в соответствии с проектом:

	Sосн=АB=12,69=126 (м);

	   где А - длина помещения (м) 

	   где B - ширина помещения (м).

	      3. Крепление светильников, токопроводящих проводов, распаячных коробок осуществляется с помощью тросовой подвески.

      4. Определяем относительное расстояние между светильниками. При раномерном освещении светильники располагают по сторонам квадрата или ромба.

Расстояние между светильниками в ряду La и между рядами светильников Lb  определяем  по  формуле: 

,

где  Нр– расчетная высота подвеса. Нр=3,02(м);  

Lопт – светотехнически наивыгоднейшее оптимальное относительное расстояние между светильниками. Для светильников с типовыми кривыми светораспределения по ГОСТу 17677-82 для светильников ЛПО 95 240-001 с рассеивателями, дающими равномерную кривую светораспределения, принимаем Lопт=1,8.

В результате вычислений получим:

(м).

	5. Определяем количество рядов светильника по формуле:

	;

	6. Определяем фактическое расстояние между рядами по формуле:

	(м).

Lст.b – расстояние от крайнего ряда светильников до стены; принимаем Lст.b=2,62 (м).



LВФ=4,76

B=10



LСТ.В=2,62

LСТ.В=2,62

	

	

	

	

	

	

	Рис1.  План размещения светильников

	7. Для дальнейшего расчета выбираем наиболее вероятные коэффициенты отраженности поверхностей потолка, стен, пола –=50%, =30%, =10%. Пользуясь таблицей Приложения 39 [Л-1]. 

	8. Определяем индекс помещения в соответствии с формулой:

	.

	Принимаем индекс помещения i=2

	9. Находим коэффициент использования светового потока по коэффициентам отраженности поверхностей –=50%, =30%, =10% – и по величине индекса помещения i. Согласно с рекомендациями  [Приложением 37] принимаем η=0,56 (для равномерной М).

	 10. В соответствии с методом коэффициента использования светового потока определяем общее число светильников, значение коэффициента неравномерности освещения принимаем Z=1,1.

	

	11. Принимаем количество рядов светильника n=2;

	Выполняем проверочный расчет баланса расстояний по ширине помещения: 

	;

	Баланс расстояний соблюдается.

	12. Число светильников в ряду определяем по формуле:

	 (светильников).

	13. Расстояние между светильниками в одном ряду по формуле:

	 (м),

	 (м).

	14. Выполняем проверочный расчет баланса расстояний по длине помещения зала: 

	 (м);

	Баланс расстояний соблюдается.

	15. Определяем общую установленную мощность осветительной установки:  

	(Вт).

	16. Выполняем проверку осветительной установки по удельной отраслевой мощности: 

	(Вт/м)

	Проверочный расчет показывает, что перерасхода энергии нет, осветительная установка соответствует нормативным требованиям.

	   17. Определяем число светильников дежурного освещения 

	шт.

	Для дежурного освещения светильники подключаем на отдельную группу осветительного щитка, т.е. отдельной электропроводкой.

	18. Заключение. В результате проектирования осветительной установки получены следующие технические показатели осветительной установки.

	Мощность осветительной установки =1240Вт

	Число светильников марки ЛПО 95 240-001 =18 шт.

	Общая освещенная площадь S=126 м

	Удельная расчетная мощность =9,84 (Вт/м)

	Светильники размещены в два ряда с помощью тросовой подвески на высоте 3,02 м.



3.2. Расчет вспомогательного помещения

Светотехнический расчет неосновных помещений производим по методу удельной мощности. Метод удельной мощности заключается в следующем: по таблицам справочной литературы в зависимости от типа светильника, размеров помещения, коэффициента отражения стен и потолка, высоты подвеса светильников выбирается удельная мощность освещения Р. Расчетная формула метода: , где 

N – количество светильников,

Р – удельная мощность,

S – площадь помещения,

nл – количество ламп в светильнике,

Рл – мощность одной лампы.

Метод используется в качестве проверочного, для расчета освещения не ответственных помещений. Метод удельной мощности является упрощением метода коэффициента использования светового потока.

	

	          Расчет освещения раздевальной для девочек.

1. Размеры: длина А = 6 м, ширина В = 5,4 м, высота Н0 = 2,8м.

2. В качестве источников света принимаем люминесцентные лампы типа ЛПО18. Выбираем монтирующиеся в подвесной потолок светильники марки ARS/R-4х18.

3. Определяем расчетную высоту установки светильников:  

.

4. Площадь помещения  м2.

5. Определяем индекс помещения:

.

6. Выбираем нормированную освещенность Ен = 150 лк.

7. По таблицам справочной литературы [Л-2] находим значение удельной мощности для данного помещения: Р = 10 .

8. Определяем число светильников в помещении:

.

9. Светильники размещаем в два ряда по 2 в каждом, расстояние между стеной и светильником м.

Расстояние между рядами светильников 3 м.





















Результаты светотехнического расчета заносим в табл. 1

Таблица 1

Характеристика помещения

Коэффициент отражения

Вид освещения

Система освещения

Нормированная освещенность, лк

Светильник

Лампа

Установленная мощность

всех приборов, Вт

№ по плану

Наименование

Площадь, м2

Высота, м

Класс помещения

потолка

стен

пола







тип

количество

Тип

Мощность, Вт



1

Зал детской ванны

126

4

норм.

50

30

10

Рабочее

Общая равномерная

300

ЛПО 95 2*40-001

18

ЛБ40 

SL-40/32-735

40

1240

2

Раздевалка

32,4

2,8

норм.

70

30

10

Рабочее

Общая равномерная

150

АRS/R-4х18

4

ЛБ18 

(ЛПО 12 2×40-904)

18

72

Итого

158,4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1312


4. Электротехнический расчет

4.1.	Выбор места установки осветительного щита и вода

Осветительный щит устанавливается вблизи основного рабочего входа в здание, в местах, недоступных для случайных повреждений его,  с учетом подхода воздушной линии. В то же время щит рекомендуется устанавливать в центре нагрузки. Рабочее освещение (осветительный щит) запитывается от отдельного ввода. Допускается питание осветительных щитов от общего с силовой нагрузкой ввода, но в этом случае к наружной питающей линии предъявляются более жесткие (по сравнению с силовыми сетями) требования осветительных сетей по качеству питающего напряжения.

Ввод в здание может осуществляться через стальные трубы, проходы в стенах проводом в газовых трубах или кабелем.

Расстояние от нижнего изолятора до земли должно быть не менее 2,75 м и до любой точки крыши при наличии стойки - 2,5 м. Ввод может быть выполнен кабелем в траншее.

Таким образом, осветительный щит устанавливаем возле главного входа. Ввод в здание осуществляем через стальные трубы. Осветительный щит запитывается от отдельного ввода.



4.2. Расчет групповых линий осветительной сети и выбор осветительного щита

1. Определяем расчетную мощность группы помещений:



где  Nгр – количество светильников в группе,

		Nдеж.гр. – количество светильников дежурного освещения в группе, Nдеж.гр. = 3;

	Рл – мощность лампы в светильнике, Рл = 40 Вт;

	nс – количество ламп в светильнике, nс = 2.

	Тогда:

	.

	

	       Для дежурной группы: .

		2. Определяем ток в группах:

	 – для люминесцентных ламп,

	где Uф – фазное напряжение, Uф = 230 В;

		cosφ – коэффициент мощности,  для светильников с люминесцентными лампами cosφ = 0,95.

	А;

	;

	3. Определим ток основного помещения:

	

	4. Определяем ток вспомогательных помещений:

	

	где – суммарная мощность всех светильников с люминесцентными лампами вспомогательных помещений, Вт;

	5. Определяем общий ток проектируемого объекта:

	.

	6. Выбираем щит типа ЩО 31-21 с шестью аппаратами управления.   На вводе автомат типа А3114 (номинальный ток теплового расцепителя 15 А), на группах автоматы типа АЕ 1031-11 с номинальным током теплового расцепителя 6 А.

	Выбранные автоматы проверяем на селективность срабатывания в случае короткого замыкания в одной из групп в соответствии с условием:

	Iном.расц.(на вводе) = 15 А ≥ Iном.расц.(на группах) = 6 А.

	Проверяем автоматы на группах на селективность срабатывания в соответствии с условием:

	Iном.расц.(на группах) = 6 А ≥ max[Iгр] = 5,86 А.

	Условия выполняются.

	Окончательно принимаем осветительный щит типа ЩО 31-21, электрическая схема которого представлена на рис. 3.

	

А

В

С

А3114

АЕ 1031-11

А

А

В

С

В

С

1 гр.

2 гр.

4 гр.

3 гр.

5 гр.

6 гр.

N

	

	

	

	

	

		Рис. 3. Электрическая схема осветительного щита ЩО 31-21	

	

	

4.3. Выбор марки и сечения проводов

1. Выбираем марку, сечение и способ прокладки кабеля по условию:

Iдоп ≥ Iн.расц.·Кз, где Кз – коэффициент зашиты, принимаем Кз = 1,2.

2. На вводе в щит по таблице допустимых токов [Приложение 50, Л-1] выбираем кабель марки АПВ сечением 4 мм2. Кабель прокладываем в поливинилхлоридных трубах.

3. По таблице допустимых токов на группах выбираем плоский двухжильный кабель марки АПВ сечением 0,5 мм2 с прокладкой кабеля проложенных скрыто.



4.4. Расчет проводов на минимум проводникового материала

В осветительных сетях проводится расчет проводов на минимум проводникового материала. Провода на минимум проводникового материала рассчитываются по следующей формуле:

				

где C – характерный коэффициент сети;

U – расчетные потери напряжения в группе, %.

Так, как общие потери напряжения, начиная от ввода, для сетей рабочего освещения - 2,5 %, то в формулу подставляют ∆U  = 2,3 %, оставляя 0,2 % на потери ввода;

M – сумма электрических моментов в группе, кВт. м.

Моменты подсчитываются от удаленной точки с наибольшим моментом до осветительного щита. При этом нагрузки ответвлений переносятся на основную расчетную линию в точке ответвлений. Мощности равномерно распределенной нагрузки могут заменяться равнодействующей, приложенной в центре этих нагрузок. Провода проверяются на механическую прочность, при этом

q ≤ qдоп		

1. Находим характерный коэффициент сети [Л-3, табл. 3.3]: С = 7,7.

2. Потери напряжения принимаем ∆U  = 2,5 %.

3. Определяем электрический момент:

Максимальный электрический момент будет приложен в группе 1, т.к. равнодействующая в этой группе наиболее удалена от осветительного щита. В группе нагрузка на линии распределена равномерно, поэтому равнодействующая приложена в центре нагрузок 

кВт·м2,

где Р – суммарная мощность группы, кВт; 

В – расстояние от щита до крайнего ряда; 

Тогда  – условие выполняется.


5. Сметно-финансовый расчет

Основным показателем экономической эффективности осветительной установки при составлении отдельных  вариантов служит минимум приведенных затрат. Приведенные затраты для установок внутреннего освещения определяют по формуле

,

где  З – приведенные затраты, руб.;

N – число осветительных приборов в установке; N=18

n – число ламп в одном осветительном приборе; n=2

Т–число часов использования максимума осветительной нагрузки в год;При работе в одну смену 700…800 ч,в две смены–2250 ч,в три смены–4150 ч;

А – прейскурантная стоимость одной лампы, руб.;

 - номинальный срок службы лампы,ч;для ЛН–1000 ч.,для ЛЛ – 1200 ч.;

-коэффициент,учитывающий потери в ПРА.Для ЛН =1,для ЛЛ =1,2;

Р – мощность одной лампы, Вт;

q – тариф на электроэнергию, руб./кВтч;

 - коэффициент, учитывающий потери напряжения в осветительной сети. Для сетей ЛН -  = U, где U – потеря напряжения до средней лампы, % (для сетей с ЛЛ -  = U/(1000cos2), где cos = 0,9);

Б – прейскурантная стоимость одного осветительного прибора, руб.;

М – стоимость монтажа одного осветительного прибора, руб.;

m – число чисток осветительных приборов в течение года. В помещениях с нормальной средой  m = 1;

B – стоимость чистки одной осветительного прибора.

1. Определяем капитальные затраты на светильники с люминесцентными лампами: 




6. Требования к безопасности

6.1. Требования к электрической безопасности

Световые приборы могут изготавливаться в соответствии с классами защиты от поражения электрическим током 0, 0I, I, II и III. Необходимо иметь в виду, что класс защиты 0 допускается только для световых приборов нормального исполнения. Ручные же светильники могут изготавливаться только классов защиты II и III. 

Одним из важнейших требований к конструкции приборов является обеспечение невозможности прикосновения к частям, находящимся под напряжением в процессе эксплуатации, когда прибор полностью собран и находится в рабочем положении. Это же требование распространяется на случаи, когда в процессе обслуживания удалены все снимаемые без применения инструмента детали прибора, кроме ламп и патронов.

Крышки и другие элементы, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, должны обладать достаточной механической прочностью, надежно закрепляться таким образом, чтобы они не ослаблялись при нормальной работе светильников вследствие сотрясений, воздействий влаги и нагрева, и сниматься только при помощи инструмента.

При конструировании световых приборов необходимо также учитывать, что изоляционные прокладки требуется закреплять, причем так, чтобы они не ослаблялись при замене патронов, проводов, выключателей и других элементов; при применении в приборах с газоразрядными лампами конденсаторов емкостью более 0,5 мкФ необходимо предусматривать соответствующее разряжающее устройство; изоляционные свойства лаков, эмалей и других подобных материалов не считаются достаточными для обеспечения требуемой защиты.

Металлические отражатели светильников, укрепленные на корпусах из изолирующих материалов, заземлять или занулять не требуется. Конструкция стыкуемых светильников, предназначенных для установки в светящие линии или полосы, должна обеспечивать возможность прокладки через них заземляющего проводника и иметь либо два заземляющих зажима, либо зажим должен быть пригоден для крепления двух заземляющих проводов. Изолированные заземляющие провода должны иметь отличительную окраску, предпочтительно зелено-желтую. При этом использование проводов с подобной окраской для других соединений не допускается. 

Сопротивление изоляции всех приборов в нормальных для испытаний условиях среды до работы (не под напряжением) должно быть не менее 0,5 МОм. 



6.2. Требования к пожарной безопасности

Светильники должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности НПБ 249-97 «Светильники. Требования пожарной безопас-ности. Методы испытаний». Прежде всего к требованиям пожарной безопасности необходимо отнести требование, чтобы температура всех элементов светового прибора была бы не более допустимых значений, указанных в стандартах или технических условиях на материалы, из которых изготовлены эти части, и комплектующие изделия, применяемые в приборах, а превышение температуры опорных поверхностей не было более 60 0С.

Для повышения пожарной безопасности светильников с люминесцентными лампами и рассеивателями (экранирующими решетками) из светотехнической пластмассы и конденсаторами, установленными в одной полости с рассеивателями, конденсаторы целесообразно перекрывать металлическими крышками. 

При невозможности достаточного (более 15 мм) удаления поверхностей рассеивателей от патронов в светильниках с ЛЛ необходимо перекрывать патроны металлическими колпачками.

Для ограничения возможности возникновения пожара от перегрева близко расположенных поверхностей прямым концентрированным излучением светильников с высокотемпературными источниками света регламентируется минимальное расстояние от светильника до освещаемого объекта: 0,5 м при мощности лампы до 100 Вт включительно; 0,8 м при мощности до 300 Вт и 1 м при мощности лампы до 500 Вт.

6.3. Требования к охране окружающей среды



В нашем случае основным влияющим фактором  на окружающую среду является проблема утилизации электрооборудования, а именно – люминесцентных ламп. Люминесцентные лампы представляют собой источники света низкого давления, в которых ультрафиолетовое излучение ртутного разряда преобразуется люминофором в излучение видимого спектра. Выброс люминесцентных ламп на полигоны бытовых отходов недопустим, так как при механическом повреждении происходит загрязнение атмосферы парами ртути. Ртуть – тяжелый металл, при попадании в организм человека вызывает легочное отравление, рак легких и способствует развитию злокачественных опухолей, трудно выводим из организма. Поэтому  необходимо организовывать пункты приема и утилизации люминесцентных ламп.




Заключение

В данной работе было спроектировано освещение зала детской ванны плавательного бассейна в п.Советский с детальной разработкой электромонтажной схемой осветительной проводки.

В результате расчета освещения  помещений приняли светильники типа ЛПО 95 2*40-001 с люминесцентными лампами типа ЛБ-40.

Выбор светильников с люминесцентными лампами приводит к значительной экономии электроэнергии.

Питание всех осветительных приборов осуществляется от щита типа ЩО 31-21. Выбор питающих кабелей осуществляется по условию допустимого нагрева.

В конце курсового проекта приведен сметно-финансовый расчет на сооружение и эксплуатацию осветительной установки. Общая мощность осветительной установки составляет 1,72 кВт, затраты на обслуживание и монтаж составляют 11579 руб.


Список литературы



	Рыбаков Л.М., Наумов Е.Н. Проектирование электрического освещения объектов в промышленном и сельскохозяйственном производстве. – Йошкар-Ола: МарГУ, 2000. – 112 с.

	СНиП 2305-95. Естественное и искусственное освещение. – М.: Стройиздат, 2000. – 52 с.

	Кнорринг Г.М., Оболенцев Ю.Б., Берим Р.И., Крючков В.М. Справочная книга для проектирования электрического освещения. – М.: Энергия, 1976. – 384 с.





18