Расчет водопроводной сети с резервуаром по пути

Схема водопроводной сети:





	

НС

ВБ	

      

				4	g4Hcв4     2	g2Hсв2



              В

				С	А	1    g1Hсв1



			        3	g3Hсв3









Исходные данные:





Наименование элементов сети

Длина, l ,м

Наименование элементов сети

Геодезическая отметка, z, м

Сосредоточенный расход, q, л/с

Требуемые свободные напоры, Нсв м

Участок



Точка







1 – А

85

1

180

12

20

2 - А

40

2

182

8

18

А - В

250

3

188

6

12

3 - В

60

4

193

7

15

В - С

150

ВБ

200





4 - С

70

НС

160





С - ВБ

300









НС - ВБ

1500

















НС - насосная станция

ВБ - водонапорная башня

Нсв – требуемые свободные напоры в точках водопотребления

q – сосредоточенные расходы воды в точках водопотребления

























1. Определение расчетных расходов воды Qр

		

Участок водопроводной сети

Определение расчетного расхода воды

Qр , л/с

Qр , м3/с

1 – А

q1

12

0,012

2 - А

q2

8

0,008

А - В

q1 + q2

20

0,02

3 - В

q3

6

0,006

В - С

q1 + q2 + q3

26

0,026

4 - С

q4

7

0,007

С - ВБ

q1 + q2 + q3 + q4

33

0,033

НС - ВБ

q1 + q2 + q3 + q4

33

0,033



1.1 Определим  расчётный расход воды при транспортировке :



Q p  = α ∙  Q пут + Q тр ,  



где  Qпут = q / l ;  α = 0,5 ;  Q тр = q i ;





1 – А            Qp  =  0,5 ∙  0,012 / 85 + 0,012 = 0,012071

2 – А            Qp  =  0,5 ∙  0,008 / 40 + 0,008 = 0,0081

А – В           Qp  =  0,5 ∙  0,020 / 250 +0,020 = 0,02004

3 – В            Qp  =  0,5 ∙  0,006 / 60 + 0,006 = 0,00605 

В – С           Qp  =  0,5 ∙  0,026 / 150 + 0,026 = 0,026087

4 – С            Qp  =  0,5 ∙  0,007 / 70 + 0,007 = 0,00705

С – ВБ         Qp  =  0,5 ∙  0,033 / 300 + 0,033 = 0,033055

ВБ – НС      Qp  =  0,5 ∙  0,033 / 1500 + 0,033 = 0,033011



2. Нахождение расчетного диаметра труб dр и выбор диаметров стандартных труб dст







        Для расчетов примем скорость движения воды = 1,2 м/с.













По расчетному диаметру труб выбираем трубы со стандартным диаметром. Данные сведены в таблицу.



Участок водопроводной сети

dр ,мм

dст ,мм

1 – А

123

125

2 - А

100

100

А - В

159

175

3 - В

87

100

В - С

181

200

4 - С

94

100

С - ВБ

205

250

НС - ВБ

205

250



3. Определение действительной скорости движения воды vД.



dст – стандартный диаметр трубы, м.









4. Определение потери напора  в водопроводной сети (h)

h =AlQ2р, где, А – удельное сопротивление (выбирается из таблицы), Qр – расчетный расход воды.









Расчет потери напора h=AlQ2р





	

	5. Определение высоты водонапорной башни

	

Максимальную высоту водонапорной башни получили в точке 4. Примем высоту башни = 13 м.

	

	6. Расчет напора, создаваемого насосами	

Напор, создаваемый насосами станции II подъема:

 где zВБ – геодезическая отметка поверхности земли у водонапорной башни, м; zН – геодезическая отметка оси насосов станции II подъема, м;

НБ – высота слоя воды в баке, НБ = 3 м; НВБ – высота водонапорной башни, м; 1,1hВ – увеличенные на 10% потери напора в водоводе.