Электроснабжение населенного пункта. Строительство питающих и распределительных сетей

Содержание

	

	Введение

		Расчет электрических нагрузок населенного пункта и зоны электроснабжения

	Расчет нагрузок населенного пункта

	Выбор потребительских трансформаторов

	Расчет нагрузок зоны электроснабжения

	2. Выбор схемы электроснабжения

	Требования к схеме электроснабжения и порядок расчета

	Выбор номинального напряжения распределительных сетей

	Определение количества, мощности и места расположения питающих подстанций

	Выбор номинальных напряжений питающих линий

	Выбор конфигурации распределительных сетей

	Выбор вариантов схемы электроснабжения

	Технико-экономическое сравнение вариантов

	2.8 Повышение надежности распределительных сетей

	2.8.1 Автоматическое секционирование

	2.8.2 Резервирование электрических сетей

	3. Регулирование напряжения

	3.1 Выбор типа трансформатора питающей подстанции

	3.2 Расчет распределительных сетей на отключение напряжения

	4. Технико-экономическая часть

	4.1. Спецификация

	4.2 Определение величины капитальных вложений на строительство питающих и распределительных сетей

	4.3 Себестоимость передачи и распределения электроэнергии

	5. Графическая часть






Введение



Особое значение для нашей страны имеют вопросы развития электроэнергии как отрасли, определяющей развитие всех остальных отраслей народного хозяйства.

Системой электроснабжения называют совокупность устройств для производства, передачи и распределения электроэнергии. Системы электроснабжения промышленных предприятий создаются для обеспечения питания электроэнергией машин, электроустановок, электродвигателей и т.д.

В настоящее время большинство потребителей получают электроэнергию от электросистем. В то же время на ряде предприятий продолжается сооружение и собственных ТЭЦ. По мере развития электропотребления усложняется и системы электроснабжения промышленных предприятий. Возникает необходимость внедрять автоматизацию систем электроснабжения промышленных предприятий и производственных процессов, осуществлять в широких масштабах диспетчеризацию процессов производства с применением телесигнализаций и телеуправления.

Электрообеспечение сельского хозяйства и населения обеспечивается за счет энергетических ресурсов страны, причем основными электрическими ресурсами являются природные запасы топлива.

Для передачи электроэнергии на дальние расстояния необходимы высокие напряжения.

Основной задачей электроснабжения является обеспечение надежного и бесперебойного питания, минимум затрат на монтаж.



	
Расчет электрических нагрузок населенного пункта и зоны электроснабжения



1.1 Расчет нагрузок населенного пункта



Таблица 1

Бытовые и производственные потребители для расчета электрических нагрузок населенного пункта

№

Наименование потребителей

Номер шифра

Расчетная нагрузка на вводе

Ед.изм.

Кол-во потр.







кВт

квар

кВт

квар





1

Жилые дома одноквартирные

601-620









шт.

160

2

Коровник на 400 голов

110

45

33

45

33

шт.

8

3

Телятник на 230 голов

119

6

4

10

4

шт.

2

4

Свинарник на 4000 голов с электрообогревом

15

220

95

185

80

шт.

1

5

Свинарник на 2400 голов

11

560

570

420

430

шт.

1

6

Птичник

150

25

10

25

7

шт.

3

7

Агрегат АВМ

181

80

70

80

70

шт.

2

8

Кормоцех, ферма КРС

132

50

45

50

45

шт.

4

9

Склад с КДУ-2

328

25

23

1

-

шт.

1

10

Зернопункт, 20т/ч

301

55

55

57

52

шт.

1

11

Зернохранилище на 500 т

311

10

10

5

3

шт.

1

12

Мельница 6 т/сутки

348

15

10

1

-

шт.

1

13

Мастерские на 25 тракторов

379

45

40

25

20

шт.

1

14

Котельная на 2 котла «Универсал»

384

15

10

15

10

шт.

1

15

Пилорама

343

23

27

1,5

-

шт.

1

16

Школа на 160 учащихся

502

11

8

4

-

шт.

1

17

Клуб на 300-400 мест

528

10

6

32

20

шт.

1



Расчет электрических нагрузок на вводе в жилой дом производится по номограмме при известном потреблении энергии. При отсутствии сведений об электропотреблении расчетная нагрузка на вводе в жилой дом принимается в населенных пунктах с преимущественно старой застройкой, с газификацией – 1,5 кВт.

В курсовом проекте нагрузку освещения рекомендуется принимать из расчета 150Вт на 1 жилой дом (квартиру) и 250 Вт на 1 производственное помещение.

Расчет электрических нагрузок соизмеримой мощности, то есть отличающейся не более чем в 4 раза, определяется по формуле:



 ,

 ,(1)



где ,- расчетная дневная, вечерняя нагрузки на участках линии или на шинах трансформаторной подстанции, кВт;

,  - дневная, вечерняя нагрузки на вводе i-го потребителя или i-го элемента сети, кВт;

К0 – коэффициент одновременности.

Значение коэффициента одновременности зависит от числа жилых домов и производственных потребителей.

Если нагрузки отличаются более чем в четыре раза, их суммирование производится по формуле:



 , (2)



где  - расчетная (дневная) нагрузка двух потребителей;

 - расчетная нагрузка потребителя большей мощности;

 -часть расчетной нагрузки потребителя меньшей мощности.

Полная расчетная нагрузка для отдельных потребителей, а также на отдельных участках линий, определяется по формуле:



 ,(3)




Значение  в любой точке схемы рассчитывается по формуле:



 .(4)



После определения расчетных нагрузок потребителей ТП производится компенсация реактивной мощности. В качестве источника реактивной мощности у потребителей и в сетях сельскохозяйственного назначения рекомендуется применять батареи конденсаторов (БК) поперечного включения. Мощность БК должна выбираться по условию обеспечения коэффициента мощности  у потребителей не менее 0,95 в часы максимума реактивной нагрузки или соотношения реактивной и активной мощности не должны превышать 0,33 квар/кВт.

На вводе к потребителю и на ответвлении БК выбирается по формуле:



 , квар; (5)



для сезонных потребителей:



(6)



на шинах 0,38кВ ТП мощность БК выбирается по условию:



, квар;(7)



Конденсаторы устанавливаются, если их мощность Q≥25квар. Значение полной мощности после компенсации определяется по формуле:



 , (8)




где   - активная, реактивная нагрузки без компенсации;

 - установленная мощность БК;

 - коэффициент участия БК в режиме расчетной нагрузки: для ТП 10/0,4 кВ -0,9; для ТП 35-110/10 кВ -0,62. В режиме вечерних нагрузок  .

Все расчеты в данном курсовом проекте выполним в программе MS Excel.





Таблица 2

Результаты расчета нагрузок в населенном пункте

Группа

Наименование потребителей

Ед.изм

Коли-чество

Мощность на вводе потребителя

Суммарная нагрузка

К0

Расчетная нагрузка до компенсации





Расчетная нагрузка после компенсации

Мощность трансформатора, кВА











кВт



квар



кВт



квар





кВт



квар



кВA





квар



кВA







1

Жилые дома одноквартирные

шт.

160

0,5

0,24

80

38,4

0,24

19,20

9,22

21,30

0,90

3,41

19,50

0,98











1,5

0,6

240

96



57,60

23,04

62,04

0,93

8,52

58,23

0,99



2

Общественные учреждения и коммунально-бытовые потребители

Итого:

шт.

2

21

14

21

14



17,00

10,36

19,91

0,85

3,83

17,43

0,98











36

20

36

20



34,70

14,80

37,72

0,92

5,48

35,13

0,99



2.1

Школа на 160 учащихся

шт.

1

11

8

11

8

0,74

8,14

5,92

10,07

0,81

2,19

8,43

0,97











4

0

4

0



2,96

0,00

2,96

1,00

0,00

2,96

1,00



2.2

Клуб на 300-400 мест

шт.

1

10

6

10

6



7,40

4,44

8,63

0,86

1,64

7,58

0,98











32

20

32

20



23,68

14,80

27,92

0,85

5,48

24,30

0,97





Уличное освещение по 1 и 2 группе

шт.

162

0



0

0



0,00

0,00

0,00



0,00

0,00













0,15



24,3

0

1

24,30

0,00

24,30

1,00

0,00

24,30

1,00





Итого по 1 и 2 группе с учетом уличного освещения

шт.

162

21,5

14,24

101

52,4



36,20

19,58

41,15

0,88

7,24

36,92

0,98

1*160









37,65

20,6

300,3

116



36,20

19,58

41,15

0,88

7,24

36,92

0,98



3

Животноводство и птицеводство

Итого:

шт.

22

1011

850

1612

1310



1380,20

1129,50

1783,46

0,77

417,92

1442,08

0,96











816

671

1421

1127



1192,60

959,90

1530,92

0,78

355,16

1244,36

0,96



3.1

Коровник на 400 голов

шт.

8

45

33

360

264

0,47

169,20

124,08

209,82

0,81

45,91

175,32

0,97











45

33

360

264



169,20

124,08

209,82

0,81

45,91

175,32

0,97



3.2

Телятник на 230 голов

шт.

2

6

4

12

8



5,64

3,76

6,78

0,83

1,39

5,81

0,97











10

6

20

12



9,40

5,64

10,96

0,86

2,09

9,63

0,98



3.3

Свинарник на 4000 голов с электрообогревом

шт.

1

220

95

220

95



103,40

44,65

112,63

0,92

16,52

104,71

0,99











185

80

185

80



86,95

37,60

94,73

0,92

13,91

88,06

0,99



3.4

Свинарник на 2400 голов

шт.

1

560

570

560

570



263,20

267,90

375,56

0,70

99,12

281,25

0,94











420

430

420

430



197,40

202,10

282,51

0,70

74,78

211,09

0,94



3.5

Птичник

шт.

3

25

10

75

30

0,47

35,25

14,10

37,97

0,93

5,22

35,63

0,99











25

7

75

21



35,25

9,87

36,61

0,96

3,65

35,44

0,99



3.6

Агрегат АВМ

шт.

2

80

70

160

140



75,20

65,80

99,92

0,75

24,35

79,04

0,95











80

70

160

140



75,20

65,80

99,92

0,75

24,35

79,04

0,95



3.7

Кормоцех, ферма КРС

шт.

4

50

45

200

180



94,00

84,60

126,46

0,74

31,30

99,07

0,95











50

45

200

180



94,00

84,60

126,46

0,74

31,30

99,07

0,95



3.8

Склад с КДУ-2

шт.

1

25

23

25

23



11,75

10,81

15,97

0,74

4,00

12,41

0,95











1

0

1

0



0,47

0,00

0,47

1,00

0,00

0,47

1,00





Уличное освещение по 3 группе

шт.

22

0



0

0



0,00

0,00

0,00



0,00

0,00













0,25



5,5

0

1

5,50

0,00

5,50

1,00

0,00

5,50

1,00





Итого по 3 группе с учетом уличного освещения

шт.

22

1011

850

1612

2547



1380,20

1129,50

1783,46

0,77

417,92

1442,08

0,96











816,2

671

1426,

2396



1198,10

959,90

1535,20

0,78

355,16

1249,63

0,96

2*630

4

Растениеводство и подсобные предприятия

Итого:

шт.

6

163

152

163

152



128,20

120,30

175,80

0,73

44,51

135,71

0,94











104,5

85

104,5

85



86,10

74,50

113,86

0,76

27,57

90,40

0,95



4.1

Зернопункт, 20т/ч

шт.

1

55

55

55

55

0,7

38,50

38,50

54,45

0,71

14,25

41,05

0,94











57

52

57

52



39,90

36,40

54,01

0,74

13,47

42,11

0,95



4.2

Зернохранилище на 500 т

шт.

1

10

10

10

10



7,00

7,00

9,90

0,71

2,59

7,46

0,94











5

3

5

3



3,50

2,10

4,08

0,86

0,78

3,59

0,98



4.3

Мельница 6 т/сутки

шт.

1

15

10

15

10



10,50

7,00

12,62

0,83

2,59

10,81

0,97











1

0

1

0



0,70

0,00

0,70

1,00

0,00

0,70

1,00



4.4

Мастерские на 25 тракторов

шт.

1

45

40

45

40



31,50

28,00

42,15

0,75

10,36

33,16

0,95











25

20

25

20



17,50

14,00

22,41

0,78

5,18

18,25

0,96



4.5

Котельная на 2 котла «Универсал»

шт.

1

15

10

15

10



10,50

7,00

12,62

0,83

2,59

10,81

0,97











15

10

15

10



10,50

7,00

12,62

0,83

2,59

10,81

0,97



4.6

Пилорама

шт.

1

23

27

23

27



16,10

18,90

24,83

0,65

6,99

17,55

0,92











1,5

0

1,5

0



1,05

0,00

1,05

1,00

0,00

1,05

1,00





Уличное освещение по 4 группе

шт.

6

0



0

0



0,00

0,00

0,00



0,00

0,00













0,25



1,5

0

1

1,50

0,00

1,50

1,00

0,00

1,50

1,00





Итого по 4 группе с учетом уличного освещения

шт.

6

163

152

163

152



128,20

120,30

175,80

0,73

44,51

135,71

0,94

1*160









104,7

85

106

85



87,60

74,50

115,00

0,76

27,57

91,83

0,95





Итого по населенному пункту

шт.

190

1195,5

1016,24

1876

2751,4



1544,60

1269,38

1999,28

0,77

469,67

1614,43

0,96











958,65

776,6

1832,8

2597



1402,30

1072,24

1765,26

0,79

396,73

1457,34

0,96







Выбор потребительских трансформаторов



Для выбора количества и мощности потребительских ТП, потребители объединяются в группы, исходя из условий раздельного питания производственных и коммунально-бытовых помещений.

Выбор мощности потребительских трансформаторов на однотрансформаторных ТП производится по условиям их работы в нормальном режиме по экономическим интервалам нагрузки с учетом допустимых систематических перегрузок таким образом, чтобы:



 , (9)



где ,  - соответственно нижняя и верхняя нагрузки трансформатора принятой номинальной мощности.

Рекомендуется количество трансформаторов в каждом населенном пункте выбирать не менее двух, причем один-два трансформатора мощностью 160-400 кВА, остальные – 100кВА.

Значение коэффициента К для пересчета нагрузок в населенных пунктах: группа 1 -2; группа 2 – 3; группа 3 -3,5.



Таблица 3

Выбор количества и мощности трансформаторов

Номер населенного пункта





 

 

 

Количество и мощность трансформато-ров, шт/кВА







 

 

 

 

 

 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1

0,9

0,9

306

396

148,20

191,79

340

440

2*250

1.2

0,9

0,9

459

594

222,30

287,69

510

660

2*400

1.3

0,9

0,9

535,5

693

259,35

335,64

595

770

2*400

2.1

0,9

0,9

50,4

522

24,41

252,82

56

580

2*400

2.2

0,9

0,9

75,6

783

36,61

379,22

84

870

2*400+1*100

2.3

0,9

0,9

88,2

913,5

42,72

442,43

98

1015

2*400+3*100

3.1

0,9

0,9

277,2

216

134,25

104,61

308

240

1*400

3.2

0,9

0,9

415,8

324

201,38

156,92

462

360

1*400+1*100

3.3

0,9

0,9

485,1

378

234,94

183,07

539

420

1*400+1*160

4.1

0,9

0,9

306

396

148,20

191,79

340

440

1*400+1*100

4.2

0,9

0,9

459

594

222,30

287,69

510

660

2*400

4.3

0,9

0,9

535,5

693

259,35

335,64

595

770

2*400

5.1

0,9

0,9

360

180

174,36

87,18

400

200

2*400

5.2

0,9

0,9

540

270

261,53

130,77

600

300

1*400+2*100

5.3

0,9

0,9

630

315

305,12

152,56

700

350

2*400

6.1

0,9

0,9

342

360

165,64

174,36

380

400

1*400

6.2

0,9

0,9

513

540

248,46

261,53

570

600

2*400

6.3

0,9

0,9

598,5

630

289,87

305,12

665

700

2*400

7.1

0,9

0,9

1080

900

523,07

435,89

1200

1000

3*400

7.2

0,9

0,9

1620

1350

784,60

653,83

1800

1500

4*400+2*100

7.3

0,9

0,9

1890

1575

915,37

762,81

2100

1750

5*400+1*100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.1

0,9

0,9

414

396

200,51

191,79

460

440

1*400+1*100

8.2

0,9

0,9

621

594

300,76

287,69

690

660

2*400

8.3

0,9

0,9

724,5

693

350,89

335,64

805

770

2*400+1*100

9.1

0,9

0,9

324

306

156,92

148,20

360

340

1*400

9.2

0,9

0,9

486

459

235,38

222,30

540

510

1*400+2*100

9.3

0,9

0,9

567

535,5

274,61

259,35

630

595

2*400

10.1

0,9

0,9

450

450

217,94

217,94

500

500

1*400+1*100

10.2

0,9

0,9

675

675

326,92

326,92

750

750

2*400

10.3

0,9

0,9

787,5

787,5

381,40

381,40

875

875

2*400+1*100

11.1

0,9

0,9

108

108

52,31

52,31

120

120

2*100

11.2

0,9

0,9

162

162

78,46

78,46

180

180

2*100

11.3

0,9

0,9

189

189

91,54

91,54

210

210

1*250

12.1

0,9

0,9

180

216

87,18

104,61

200

240

1*250

12.2

0,9

0,9

270

324

130,77

156,92

300

360

1*400

12.3

0,9

0,9

315

378

152,56

183,07

350

420

1*400+1*100

13.1

0,9

0,9

414

360

200,51

174,36

460

400

1*400+1*100

13.2

0,9

0,9

621

540

300,76

261,53

690

600

1*400+2*200

13.3

0,9

0,9

724,5

630

350,89

305,12

805

700

2*400+1*100

14.1

0,9

0,9

684

540

331,28

261,53

760

600

2*400

14.2

0,9

0,9

1026

810

496,91

392,30

1140

900

3*400

14.3

0,9

0,9

1197

945

579,73

457,68

1330

1050

3*400+1*160

15.1

0,9

0,9

720

684

348,71

331,28

800

760

2*400

15.2.

0,9

0,9

1080

1026

523,07

496,91

1200

1140

3*400

15.3

0,9

0,9

1260

1197

610,25

579,73

1400

1330

3*400+2*100

16.1

0,98

0,99

36,2

110,28

7,24

14,00

36,92

11,17

1*160

16.2

0,96

0,94

1198,1

128,2

355,16

44,51

1249,63

135,71

3*400+1*100

16.3

0,94

0,95

128,2

87,6

44, 51

27,57

135,71

91,83

1*160

17.1

0,9

0,9

360

360

174,36

174,36

400

400

1*400

17.2

0,9

0,9

540

540

261,53

261,53

600

600

1*400+2*100

17.3

0,9

0,9

630

630

305,12

305,12

700

700

2*400

18.1

0,9

0,9

720

720

348,71

348,71

800

800

2*400

18.2

0,9

0,9

1080

1080

523,07

523,07

1200

1200

3*400

18.3

0,9

0,9

1260

1260

610,25

610,25

1400

1400

3*400+2*100

19.1

0,9

0,9

180

180

87,18

87,18

200

200

2*100

19.2

0,9

0,9

270

270

130,77

130,77

300

300

3*100

19.3

0,9

0,9

315

315

152,56

152,56

350

350

1*400

20.1

0,9

0,9

171

180

82,82

87,18

190

200

2*100

20.2

0,9

0,9

256,5

270

124,23

130,77

285

300

1*400

20.3

0,9

0,9

299,25

315

144,93

152,56

332,5

350

1*400

22.1

0,9

0,9

306

324

148,20

156,92

340

360

1*400

22.2

0,9

0,9

459

486

222,30

235,38

510

540

1*400+1*160

22.3

0,9

0,9

535,5

567

259,35

274,61

595

630

1*400+1*250

24.1

0,9

0,9

216

234

104,61

113,33

240

260

1*400

24.2

0,9

0,9

324

351

156,92

170,00

360

390

1*400

24.3

0,9

0,9

378

409,5

183,07

198,33

420

455

1*400+1*100

26.1

0,9

0,9

342

360

165,64

174,36

380

400

1*400

26.2

0,9

0,9

513

540

248,46

261,53

570

600

1*400+2*100

26.3

0,9

0,9

598,5

630

289,87

305,12

665

700

2*400

28.1

0,9

0,9

171

180

82,82

87,18

190

200

2*100

28.2

0,9

0,9

256,5

270

124,23

130,77

285

300

1*400

28.3

0,9

0,9

299,25

315

144,93

152,56

332,5

350

1*400

Итого





37347,3

37408,5

18088,123

18117,763

41497

41565





Расчет нагрузок зоны электроснабжения



Расчетные нагрузки по зоне электроснабжения определяются по формуле:



 ,		 ,  (10)

,		. (11)



Данные расчетов заносим в таблицу 4.

2. Выбор схемы электроснабжения



2.1 Требования к схеме электроснабжения и порядок расчета



Исходными данными для выбора схемы электроснабжения являются:

- карта с нанесением населенных пунктов и источников питания, выполненная в масштабе;

- нагрузки в населенных пунктах, за исключением расчетного;

-отклонение напряжения на шинах источника питания, транзитные мощности и др.

Схема электроснабжения должна с наименьшими затратами обеспечить необходимую надежность, требуемое количество, качество энергии у приемников, удобство и безопасность эксплуатации.

При выборе схемы электроснабжения решается комплекс следующих технико-экономических затрат:

- выбор напряжения распределительных сетей;

- определение количества, мощности и места расположения питающих подстанций;

- выбор напряжения питающих линий;

- выбор оптимальной конфигурации распределительных сетей;

- выбор схемы электроснабжения с учетом нормируемого уровня надежности, то есть выбор числа и мощности трансформаторов на питающих подстанциях, схемы питающих линий (одна или две, наличие резервной перемычки между подстанциями), секционирование и резервирование распределительных сетей, применение кабелей, резервных ДЭС.

Оптимальная схема электроснабжения выбирается в результате технико-экономического сравнения двух или нескольких вариантов.






2.2 Выбор номинального напряжения распределительных сетей



При выборе напряжений распределительной сети помощь могут оказать графические зависимости экономических радиусов от плотности нагрузки .



 , кВт/км2 ,(12)



где  - сумма активных мощностей ТП зоны без учета коэффициента одновременности, кВт;

 - площадь территории зоны электроснабжения, км2.

Полученные значения радиусов для напряжения 10,20,35 кВ должны быть сокращены примерно на 30% в целях повышения надежности.



 , кВт/км2



Экономические радиусы для питающих линий принимаем Rэп=12км, для распределительных сетей Rэр=10км.

Выбираем напряжение распределительной сети 10кВ.



2.3 Определение количества, мощности и места расположения питающих подстанций



В курсовом проекте количество питающих подстанций определяется по числу окружностей с радиусом Rэ, нанесенных на карту в масштабе.

В нашем случае получилось 8 подстанций.

Результаты расчетов заносим в таблицу 4.






Таблица 4

Результаты расчета количества и мощности питающих подстанций

Номер питающей ТП

Номер населенного пункта

 

К0

 





 

 



 

 

1

2

238

2465

0,75

178,5

1848,75



6

1615

1700

0,8

1292

1360

2

1

1445

1870

0,8

1156

1496



24

1020

1105

0,85

867

939,25



14

3230

2550

0,8

2584

2040

3

15

3400

3230

0,75

2550

2422,5



16

1422,26

238,71

0,8

1137,808

190,968

4

17

1700

1700

0,8

1360

1360



18

3400

3400

0,75

2550

2550



12

850

1020

0,8

680

816

5

8

1955

1870

0,8

1564

1496



7

5100

4250

0,75

3825

3187,5



13

1955

1700

0,75

1466,25

1275

6

3

1309

1020

0,8

1047,2

816



4

1445

1870

0,8

1156

1496



5

1700

850

0,8

1360

680



26

1615

1700

0,8

1292

1360

7

9

1530

1445

0,8

1224

1156



10

2125

2125

0,8

1700

1700



22

1445

1530

0,8

1156

1224

8

11

510

510

0,85

433,5

433,5



19

850

850

0,8

680

680



20

807,5

850

0,85

686,375

722,5



28

807,5

850

0,85

686,375

722,5



2.4 Выбор номинальных напряжений питающих линий



Напряжение питающих линий предварительно определим по формуле Стилла:



 , (14)




где  - расчетное напряжение;

- длина линии от источника до питающей подстанции, км;

 – расчетная мощность, передаваемая по линии, МВт.







Таблица 5

Выбор номинальных напряжений питающих линий

Номер ТП

 км

 МВт

 МВт

, кB

1

33,2

1,67

3,75

4,19

2

26

5,13

4,97

4,51

3

28,8

4,42

3,23

4,33

4

34,4

5,36

5,51

4,8

5

38

8,11

7,04

5,62

6

45,2

5,46

4,90

4,99

7

53,2

4,59

4,59

4,88

8

46,8

2,68

2,75

4,14



Напряжение всех питающих линий выбираем 10 кВ.



2.5 Выбор конфигурации распределительных сетей



Конфигурация распределительных сетей выбирается так. К одной питающей подстанции подключается 4-7 отходящих линий 10 (20,35) кВ. Нагрузка на одну ВЛ 10 кВ должна составлять около 500…1000 кВА, а на распределительные линии 20 или 35 кВ – соответственно больше. Конфигурация линий в курсовом проекте намечается по кратчайшему расстоянию.

Конфигурация распределительных сетей представлена на рисунке 1.








Рисунок 1 - Конфигурация распределительных сетей



2.6 Выбор вариантов схемы электроснабжения



Выбор схемы электроснабжения по условию надежности должен производиться в соответствии с показателем надежности. За него в настоящее время принимается в сельских сетях эквивалентная продолжительность отключения Тэкв, равная 15 ч в год на шинах высшего напряжения потребительских ТП для 2 и 3 категории, и 1-2,5 ч для потребителей 1 категории.

К потребителям первой категории относятся молочные комплексы, действующие с поголовьем 800 коров и более, вновь проектируемые – 400 коров; свинокомплексы на 12000 и более свиней в год; комплексы, действующие по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота 10 тыс. голов в год и более и 5 тыс. голов –вновь проектируемые; птицефабрики на 100 тыс. кур-несушек или 1 млн. бройлеров.

К потребителям второй категории относятся фермы крупного рогатого скота молочного направления, а также фермы и птицефабрики с меньшей производственной мощностью.

К потребителям третьей категории относятся все остальные сельскохозяйственные потребители.

В нашем случае потребители относятся ко второй и третьей категории.

Расчетная продолжительность отключений потребителя в общем случае определяется по формуле:



 , (15)



где Тп, Ттп, Тр – соответственно эквивалентное время отключения питающей линии, питающей подстанции и распределительной линии.

Продолжительность отключений питающих и распределительных линий:



, (16)

,



где  - длина питающей, распределительной линии, км;

 - удельная эквивалентная продолжительность отключений в год, ч/км.

Для однотрансформаторных подстанций Ттп =12ч/год, для двухтрансформаторных Ттп =0ч/год.

При проектировании необходимо обеспечить заданный уровень надежности путем автоматического секционирования различных элементов питающих и распределительных сетей, применяя эти средства с наименьшими приведенными затратами.

Для потребителей 2 и 3 категории рекомендуется два трансформатора на питающей подстанции, если:

- расстояние до ближайшей соседней подстанции превышает 45 км;

- преграды на местности не дают возможность резервировать хотя бы одну распределительную линию;

- расчетная нагрузка подстанции более 6300 кВА.

На всех питающих подстанциях выбираем два трансформатора.

Для подстанции с двумя трансформаторами должно быть обеспечено двустороннее питание.

При отсутствии резервирования по распределительным сетям выбор установленной мощности трансформаторов производится по условию отключения одного из трансформаторов по формуле:



 , (17)



где  - номинальная мощность одного трансформатора;

 - расчетная нагрузка подстанции;

 - коэффициент допустимой аварийной перегрузки, принимаем 1,63.

Определение номинальной мощности трансформаторов по условию нормального режима производится по экономическим интервалам нагрузки с учетом допустимых систематических перегрузок таким образом, чтобы:



, (18)



Данные расчетов сводим в таблицы 6,7.



Таблица 6

Вариант 1

Номер потребителя

 км

 км

Тп

Тр

Ттп

Т

, кВА



Количество трансформаторов

, кВА

1

33,2

4,4

5,312

3,96

0

9,27

580

355,82822

2*400

290

2

33,2

4,4

5,312

3,96

0

9,27

870

533,74233

2*630

435

3

33,2

4,4

5,312

3,96

0

9,27

1015

622,69939

2*630

507,5

4

33,2

4,4

5,312

3,96

0

9,27

1000

613,49693

2*630

500

5

33,2

4,4

5,312

3,96

0

9,27

700

429,44785

2*400

350

6

26

4,8

4,16

4,32

0

8,48

1100

674,84663

2*630

550

7

26

4,8

4,16

4,32

0

8,48

770

472,39264

2*400

385

8

26

4,4

4,16

3,96

0

8,12

1105

677,91411

2*630

552,5

9

26

4,4

4,16

3,96

0

8,12

600

368,09816

2*400

300

10

26

4,4

4,16

3,96

0

8,12

900

552,14724

2*630

450

11

26

4,4

4,16

3,96

0

8,12

1050

644,17178

2*630

525

12

28,8

4

4,608

3,6

0

8,21

800

490,79755

2*400

400

13

28,8

4

4,608

3,6

0

8,21

1200

736,19632

2*630

600

14

28,8

4

4,608

3,6

0

8,21

1400

858,89571

2*630+2*100

700

15

28,8

4

4,608

3,6

0

8,21

1286,55

789,29448

2*630+2*100

643,275

16

28,8

4

4,608

3,6

0

8,21

135,71

83,257669

2*100

67,855

17

34,4

7

5,504

6,3

0

11,80

1000

613,49693

2*630

500

18

34,4

7

5,504

6,3

0

11,80

700

429,44785

2*400

350

19

34,4

4,4

5,504

3,96

0

9,46

1020

625,76687

2*630

510

20

34,4

4,4

5,504

3,96

0

9,46

800

490,79755

2*400

400

21

34,4

6

5,504

5,4

0

10,90

1200

736,19632

2*630

600

22

34,4

6

5,504

5,4

0

10,90

1400

858,89571

2*630+2*250

700

23

38

4,8

6,08

4,32

0

10,40

1200

736,19632

2*630

600

24

38

4,8

6,08

4,32

0

10,40

1800

1104,2945

2*630+2*400

900

25

38

4,8

6,08

4,32

0

10,40

2100

1288,3436

4*630

1050

26

38

4,8

6,08

4,32

0

10,40

1150

705,52147

2*630

575

27

38

4,8

6,08

4,32

0

10,40

805

493,86503

2*630

402,5

28

38

4,8

6,08

4,32

0

10,40

1150

705,52147

2*630

575

29

38

4,8

6,08

4,32

0

10,40

805

493,86503

2*630

402,5

30

45,2

4,8

7,232

4,32

0

11,55

770

472,39264

2*400

385

31

45,2

4,8

7,232

4,32

0

11,55

539

330,67485

2*400

269,5

32

45,2

4,8

7,232

4,32

0

11,55

1100

674,84663

2*630

550

33

45,2

4,8

7,232

4,32

0

11,55

770

472,39264

2*400

385

34

45,2

4,8

7,232

4,32

0

11,55

1000

613,49693

2*630

500

35

45,2

4,8

7,232

4,32

0

11,55

700

429,44785

2*400

350

36

45,2

4,8

7,232

4,32

0

11,55

1000

613,49693

2*630

500

37

45,2

4,8

7,232

4,32

0

11,55

700

429,44785

2*400

350

38

53,2

4,4

8,512

3,96

0

12,47

900

552,14724

2*630

450

39

53,2

4,4

8,512

3,96

0

12,47

630

386,50307

2*400

315

40

53,2

4,4

8,512

3,96

0

12,47

500

306,74847

2*400

250

41

53,2

4,4

8,512

3,96

0

12,47

750

460,1227

2*400

375

42

53,2

4,4

8,512

3,96

0

12,47

875

536,80982

2*630

437,5

43

53,2

4,4

8,512

3,96

0

12,47

900

552,14724

2*630

450

44

53,2

4,4

8,512

3,96

0

12,47

630

386,50307

2*400

315

45

46,8

5

7,488

4,5

0

11,99

510

312,88344

2*400

255

46

46,8

7

7,488

6,3

0

13,79

850

521,47239

2*630

425

47

46,8

3

7,488

2,7

0

10,19

850

521,47239

2*630

425

48

46,8

3

7,488

2,7

0

10,19

850

521,47239

2*630

425






Таблица 7

Вариант 2

Номер потр-ля

 км

 км

Тп

Тр

Ттп

Т

, кВА



Количество трансформаторов

, кВА

1

33,2

4,4

5,312

3,96

0

9,27

580

355,82822

2*250+2*100

290

2

33,2

4,4

5,312

3,96

0

9,27

870

533,74233

2*630

435

3

33,2

4,4

5,312

3,96

0

9,27

1015

622,69939

2*630

507,5

4

33,2

4,4

5,312

3,96

0

9,27

1000

613,49693

2*630

500

5

33,2

4,4

5,312

3,96

0

9,27

700

429,44785

2*400

350

6

26

4,8

4,16

4,32

0

8,48

1100

674,84663

2*630

550

7

26

4,8

4,16

4,32

0

8,48

770

472,39264

2*400

385

8

26

4,4

4,16

3,96

0

8,12

1105

677,91411

2*630

552,5

9

26

4,4

4,16

3,96

0

8,12

600

368,09816

2*250+2*100

300

10

26

4,4

4,16

3,96

0

8,12

900

552,14724

2*630

450

11

26

4,4

4,16

3,96

0

8,12

1050

644,17178

2*630

525

12

28,8

4

4,608

3,6

0

8,21

800

490,79755

2*400

400

13

28,8

4

4,608

3,6

0

8,21

1200

736,19632

2*630

600

14

28,8

4

4,608

3,6

0

8,21

1400

858,89571

4*400

700

15

28,8

4

4,608

3,6

0

8,21

1286,55

789,29448

4*400

643,275

16

28,8

4

4,608

3,6

0

8,21

135,71

83,257669

2*100

67,855

17

34,4

7

5,504

6,3

0

11,80

1000

613,49693

2*630

500

18

34,4

7

5,504

6,3

0

11,80

700

429,44785

2*400

350

19

34,4

4,4

5,504

3,96

0

9,46

1020

625,76687

2*630

510

20

34,4

4,4

5,504

3,96

0

9,46

800

490,79755

2*400

400

21

34,4

6

5,504

5,4

0

10,90

1200

736,19632

2*630

600

22

34,4

6

5,504

5,4

0

10,90

1400

858,89571

4*630

700

23

38

4,8

6,08

4,32

0

10,40

1200

736,19632

2*630

600

24

38

4,8

6,08

4,32

0

10,40

1800

1104,2945

4*630

900

25

38

4,8

6,08

4,32

0

10,40

2100

1288,3436

4*630

1050

26

38

4,8

6,08

4,32

0

10,40

1150

705,52147

2*630

575

27

38

4,8

6,08

4,32

0

10,40

805

493,86503

2*630

402,5

28

38

4,8

6,08

4,32

0

10,40

1150

705,52147

2*630

575

29

38

4,8

6,08

4,32

0

10,40

805

493,86503

2*630

402,5

30

45,2

4,8

7,232

4,32

0

11,55

770

472,39264

2*400

385

31

45,2

4,8

7,232

4,32

0

11,55

539

330,67485

2*400

269,5

32

45,2

4,8

7,232

4,32

0

11,55

1100

674,84663

2*630

550

33

45,2

4,8

7,232

4,32

0

11,55

770

472,39264

2*400

385

34

45,2

4,8

7,232

4,32

0

11,55

1000

613,49693

2*630

500

35

45,2

4,8

7,232

4,32

0

11,55

700

429,44785

2*400

350

36

45,2

4,8

7,232

4,32

0

11,55

1000

613,49693

2*630

500

37

45,2

4,8

7,232

4,32

0

11,55

700

429,44785

2*400

350

38

53,2

4,4

8,512

3,96

0

12,47

900

552,14724

2*630

450

39

53,2

4,4

8,512

3,96

0

12,47

630

386,50307

2*400

315

40

53,2

4,4

8,512

3,96

0

12,47

500

306,74847

2*250

250

41

53,2

4,4

8,512

3,96

0

12,47

750

460,1227

2*400

375

42

53,2

4,4

8,512

3,96

0

12,47

875

536,80982

2*630

437,5

43

53,2

4,4

8,512

3,96

0

12,47

900

552,14724

2*630

450

44

53,2

4,4

8,512

3,96

0

12,47

630

386,50307

2*400

315

45

46,8

5

7,488

4,5

0

11,99

510

312,88344

2*400

255

46

46,8

7

7,488

6,3

0

13,79

850

521,47239

2*630

425

47

46,8

3

7,488

2,7

0

10,19

850

521,47239

2*630

425

48

46,8

3

7,488

2,7

0

10,19

850

521,47239

2*630

425



2.7 Электрический расчет вариантов электроснабжения



Сечение проводов питающих линий выбирается по экономической плотности тока:



 , (19)



где  - максимальный рабочий ток линии;

 - количество линий или цепей;

 - экономическая плотность тока, определяемая в зависимости от Т.

Для карты 3 сечения проводов и потери напряжения рассчитываются отдельно на каждом участке и суммируются. Отклонения напряжения в центре питания следует считать в самом начале линии.

Электрический расчет распределительных сетей 10-20-35 кВ производится с целью выбора марки, сечения провода и проверки качества напряжения у потребителей.

Определяются расчетные линейные нагрузки сети по сумме расчетных нагрузок трансформаторов, расположенных за этим участком:

 , (20)



где - коэффициент одновременности;

 - расчетные мощности ТП каждого населенного пункта.

По максимальным расчетным нагрузкам определяются максимальные линейные токи участков:



. (21)



Далее определяют эквивалентные токи участков:



, (22)



где  – коэффициент, учитывающий динамику роста нагрузки, .

В целях удобства монтажа и эксплуатации на линиях рекомендуется выбирать не более двух-трех сечений.

Расчет потери напряжения в линиях от начальных до конечных точек по направлению перетока энергии дневного и вечернего максимумов производится по формуле:



 , (23)



где - длина участка, км;

, – удельные сопротивления проводов, Ом/км.

Можно принять .

Потери энергии в проводах распределительных сетей определяются по формуле:




 , (24)



где  - максимальный рабочий ток участка линии.

Время потерь  можно принять равным 2000 ч в год для распределенных линий, а для питающих – 3000…3500 ч.

Потери энергии в питающих и распределенных трансформаторах определяются по формуле:



 , кВтч, (25)



где  - время работы трансформатора (можно принять 8760 ч/год);

 - время потерь, ч/год;

 - число трансформаторов данной мощности;

 - коэффициент загрузки трансформатора.



 , (26)



где  - расчетная нагрузка на один трансформатор.



Таблица 8

Потери мощности короткого замыкания, холостого хода трансформаторов

Потери мощности

Номинальная мощность трансформатора, кВА



100

250

400

630

, кВт

1,97

3,7

5,5

7,6

, кВт

0,36

0,82

1,05

1,56



При расчете потерь энергии в потребительских трансформаторах последние можно объединить в группы по мощности. При этом коэффициент загрузки принимается средним для зоны, равным отношению:

 , (27)



где  - сумма расчетных нагрузок потребительской зоны;

 - сумма номинальных мощностей трансформаторов зоны.

Результаты электрического расчета распределительных сетей сводим в таблицу 9.



Таблица 9

Электрический расчет ВЛ 10-20кВ (вариант1)

Расчетный участок

Длина участка, км

Суммарная мощность ТП

Количество трансформаторов

К0

Расчетная нагрузка

Эквивалентный ток

Марка и сечение проводов

,, Ом/км

Потери напряжения

Потери энергии W, кВтч













 , кВт

 , квар

 , кВА

 , А







На участке 

От подстанции 



1

4,4

50,4

24,41

2

0,9

45,36

21,97

50,40

0,69

0,49

АС-25

0,83

0,01

0,09

29,32





522

252,82

2

0,9

469,8

227,53

522,0

7,19

5,04



0,31

0,13

0,96

1190,63

2

4,4

75,6

36,61

2

0,9

68,04

32,95

75,60

1,04

0,73

АС-25

0,83

0,02

0,14

51,56





783

379,22

2

0,9

704,7

341,3

783,0

10,79

7,55



0,31

0,19

1,44

2626,76

3

4,4

88,2

42,72

2

0,9

79,38

38,45

88,20

1,22

0,85

АС-25

0,83

0,02

0,16

60,31





913,5

442,43

2

0,9

822,15

398,19

913,50

12,59

8,81



0,31

0,22

1,69

3565,44

4

4,4

855

414,10

2

0,9

769,50

372,69

855,00

11,78

8,25

АС-25

0,83

0,21

1,58

3126,79





900

435,89

2

0,9

810,00

392,30

900,00

12,40

8,68



0,31

0,22

1,66

3461,64

5

4,4

598,5

289,87

2

0,9

538,65

260,88

598,50

8,25

5,77

АС-25

0,83

0,15

1,10

1559,39





630

305,12

2

0,9

567,00

274,61

630,00

8,68

6,08



0,31

0,15

1,16

1725,86

6

4,8

765

370,51

2

0,9

688,50

333,46

765,00

9,79

6,85

АС-25

0,83

0,19

1,03

2365,17





990

479,48

2

0,9

891,00

431,53

990,00

12,67

8,87



0,31

0,25

1,33

3942,60

7

4,8

535,5

259,35

2

0,9

481,95

233,42

535,50

6,85

4,80

АС-25

0,83

0,13

0,72

1181,75





693

335,64

2

0,9

623,70

302,07

693,00

8,87

6,21



0,31

0,17

0,93

1966,71

8

4,4

684

331,28

2

0,9

615,60

298,15

684,00

8,76

6,13

АС-25

0,83

0,16

0,92

1743,61





540

261,53

2

0,9

486,00

235,38

540,00

6,91

4,84



0,31

0,12

0,72

1097,03

9

4,4

1026

496,91

2

0,9

923,40

447,22

1026,0

13,13

9,19

АС-25

0,83

0,23

1,38

3945,41





810

392,30

2

0,9

729,00

353,07

810,00

10,37

7,26



0,31

0,18

1,09

2465,98

10

4,4

1197

579,73

2

0,9

1077,30

521,76

1197,0

15,32

10,73

АС-25

0,83

0,27

1,61

5283,42





945

457,68

2

0,9

850,50

411,92

945,00

12,10

8,47



0,31

0,21

1,27

3303,29

11

4,4

918

444,61

2

0,9

826,20

400,15

918,00

11,75

8,23

АС-25

0,83

0,21

1,23

3118,76





994,5

481,66

2

0,9

895,05

433,49

994,50

12,73

8,91



0,31

0,23

1,33

3655,47

12

4

720

348,71

2

0,9

648,00

313,84

720,00

9,60

6,72

АС-25

0,83

0,15

1,11

1926,66





684

331,28

2

0,9

615,60

298,15

684,00

9,12

6,38



0,31

0,15

1,06

1740,61

13

4

1080

523,07

2

0,9

972,00

470,76

1080,0

14,40

10,08

АС-25

0,83

0,23

1,67

4248,47





1026

496,91

2

0,9

923,40

447,22

1026,0

13,68

9,58



0,31

0,22

1,59

3836,91

14

4

1260

610,25

4

0,85

1071,00

518,71

1190,0

15,87

11,11

АС-25

0,83

0,26

1,84

6454,66





1197

579,73

4

0,85

1017,45

492,77

1130,5

15,07

10,55



0,31

0,24

1,75

5828,61

15

4

164,4

51,75

4

0,85

139,74

43,99

146,50

1,95

1,37

АС-25

0,83

0,03

0,23

130,95





197,88

41,57

4

0,85

168,20

35,33

171,87

2,29

1,60



0,31

0,04

0,27

167,58

16

4

1198,1

355,16

2

0,9

1078,29

319,64

1124,67

14,99

10,50

АС-25

0,83

0,24

1,74

5496,52





128,2

44,51

2

0,9

115,38

40,06

122,14

1,63

1,14



0,31

0,03

0,19

71,06

17

7

900

435,89

2

0,9

810,00

392,30

900,00

10,82

7,57

АС-25

0,83

0,31

1,50

4168,89





900

435,89

2

0,9

810,00

392,30

900,00

10,82

7,57



0,31

0,31

1,50

4168,89

18

7

630

305,12

2

0,9

567,00

274,61

630,00

7,57

5,30

АС-25

0,83

0,21

1,05

2072,42





630

305,12

2

0,9

567,00

274,61

630,00

7,57

5,30



0,31

0,21

1,05

2072,42

19

4,4

720

348,71

2

0,9

648,00

313,84

720,00

8,65

6,06

АС-25

0,83

0,15

1,20

1708,46





720

348,71

2

0,9

648,00

313,84

720,00

8,65

6,06



0,31

0,15

1,20

1708,46

20

4,4

1080

523,07

2

0,9

972,00

470,76

1080,0

12,98

9,09

АС-25

0,83

0,23

1,80

3873,40





1080

523,07

2

0,9

972,00

470,76

1080,0

12,98

9,09



0,31

0,23

1,80

3873,40

21

6

1260

610,25

2

0,9

1134,00

549,22

1260,0

15,14

10,60

АС-25

0,83

0,37

2,10

7002,86





1260

610,25

2

0,9

1134,00

549,22

1260,0

15,14

10,60



0,31

0,37

2,10

7002,86

22

6

765

370,51

4

0,85

650,25

314,93

722,50

8,68

6,08

АС-25

0,83

0,21

1,20

2461,35





918

444,61

4

0,85

780,30

377,92

867,00

10,42

7,29



0,31

0,25

1,45

3526,00

23

4,8

1080

523,07

2

0,9

972,00

470,76

1080,0

11,09

7,77

АС-25

0,83

0,21

1,70

3059,97





900

435,89

2

0,9

810,00

392,30

900,00

9,24

6,47



0,31

0,18

1,42

2133,33

24

4,8

1620

784,60

4

0,85

1377,00

666,91

1530,0

15,72

11,00

АС-25

0,83

0,30

2,41

6460,37





1350

653,83

4

0,85

1147,50

555,76

1275,0

13,10

9,17



0,31

0,25

2,01

4500,34

25

4,8

1890

915,37

2

0,9

1701,00

823,83

1890,0

19,41

13,59

АС-35

1,111

0,49

2,97

9621,18





1575

762,81

2

0,9

1417,50

686,53

1575,0

16,18

11,32



0,0791

0,41

2,48

6698,08

26

4,8

1035

501,27

2

0,9

931,50

451,15

1035,0

10,63

7,44

АС-25

0,83

0,21

1,63

2923,53





990

479,48

2

0,9

891,00

431,53

990,00

10,17

7,12



0,31

0,20

1,56

2679,49

27

4,8

724,5

350,89

2

0,9

652,05

315,80

724,50

7,44

5,21

АС-25

0,83

0,14

1,14

1460,41





693

335,64

2

0,9

623,70

302,07

693,00

7,12

4,98



0,31

0,14

1,09

1340,83

28

4,8

1035

501,27

2

0,9

931,50

451,15

1035,0

10,63

7,44

АС-25

0,83

0,21

1,63

2923,53





900

435,89

2

0,9

810,00

392,30

900,00

9,24

6,47



0,31

0,18

1,42

2223,94

29

4,8

724,5

350,89

2

0,9

652,05

315,80

724,50

7,44

5,21

АС-25

0,83

0,14

1,14

1460,41





630

305,12

2

0,9

567,00

274,61

630,00

6,47

4,53



0,31

0,13

0,99

1117,61

30

4,8

693

335,64

2

0,9

623,70

302,07

693,00

8,01

5,60

АС-25

0,83

0,15

1,46

1617,94





540

261,53

2

0,9

486,00

235,38

540,00

6,24

4,37



0,31

0,12

1,14

989,62

31

4,8

485,1

234,94

2

0,9

436,59

211,45

485,10

5,60

3,92

ПС-25

1,77

0,22

1,02

802,17





378

183,07

2

0,9

340,20

164,77

378,00

4,37

3,06



0,31

0,17

0,80

494,29

32

4,8

765

370,51

2

0,9

688,50

333,46

765,00

8,84

6,19

АС-25

0,83

0,17

1,61

1940,16





990

479,48

2

0,9

891,00

431,53

990,00

11,44

8,01



0,31

0,22

2,08

3230,83

33

4,8

535,5

259,35

2

0,9

481,95

233,42

535,50

6,19

4,33

АС-25

0,83

0,12

1,13

973,50





693

335,64

2

0,9

623,70

302,07

693,00

8,01

5,60



0,31

0,15

1,46

1617,94

34

4,8

900

435,89

2

0,9

810,00

392,30

900,00

10,40

7,28

АС-25

0,83

0,20

1,89

2674,85





450

217,94

2

0,9

405,00

196,15

450,00

5,20

3,64



0,31

0,10

0,95

689,21

35

4,8

630

305,12

2

0,9

567,00

274,61

630,00

7,28

5,09

АС-25

0,83

0,14

1,33

1340,34





315

152,56

2

0,9

283,50

137,31

315,00

3,64

2,55



0,31

0,07

0,66

348,88

36

4,8

855

414,10

2

0,9

769,50

372,69

855,00

9,88

6,91

АС-25

0,83

0,19

1,80

2416,72





900

435,89

2

0,9

810,00

392,30

900,00

10,40

7,28



0,31

0,20

1,89

2674,85

37

4,8

598,5

289,87

2

0,9

538,65

260,88

598,50

6,91

4,84

АС-25

0,83

0,13

1,26

1211,45





630

305,12

2

0,9

567,00

274,61

630,00

7,28

5,09



0,31

0,14

1,33

1340,34

38

4,4

810

392,30

2

0,9

729,00

353,07

810,00

9,58

6,70

АС-25

0,83

0,17

2,05

2087,59





765

370,51

2

0,9

688,50

333,46

765,00

9,04

6,33



0,31

0,16

1,94

1932,73

39

4,4

567

274,61

2

0,9

510,30

247,15

567,00

6,70

4,69

ПС-25

1,77

0,24

1,44

1047,90





535,5

259,35

2

0,9

481,95

233,42

535,50

6,33

4,43



0,31

0,23

1,36

936,68

40

4,4

450

217,94

2

0,9

405,00

196,15

450,00

5,32

3,72

ПС-25

1,77

0,19

1,14

666,86





450

217,94

2

0,9

405,00

196,15

450,00

5,32

3,72



0,31

0,19

1,14

666,86

41

4,4

675

326,92

2

0,9

607,50

294,23

675,00

7,98

5,59

АС-25

0,83

0,14

1,71

1477,44





675

326,92

2

0,9

607,50

294,23

675,00

7,98

5,59



0,31

0,14

1,71

1477,44

42

4,4

787,5

381,40

2

0,9

708,75

343,26

787,50

9,31

6,52

АС-25

0,83

0,17

2,00

1974,72





787,5

381,40

2

0,9

708,75

343,26

787,50

9,31

6,52



0,31

0,17

2,00

1974,72

43

4,4

765

370,51

2

0,9

688,50

333,46

765,00

9,04

6,33

АС-25

0,83

0,16

1,94

1865,03





810

392,30

2

0,9

729,00

353,07

810,00

9,58

6,70



0,31

0,17

2,05

2087,59

44

4,4

535,5

259,35

2

0,9

481,95

233,42

535,50

6,33

4,43

ПС-25

1,77

0,23

1,36

936,68





567

274,61

2

0,9

510,30

247,15

567,00

6,70

4,69



0,31

0,24

1,44

1047,90

45

5

459

222,30

2

0,9

413,10

200,07

459,00

6,41

4,48

ПС-25

1,77

0,26

1,21

1069,66





459

222,30

2

0,9

413,10

200,07

459,00

6,41

4,48



0,31

0,26

1,21

1069,66

46

7

765

370,51

2

0,9

688,50

333,46

765,00

10,68

7,47

АС-25

0,83

0,30

2,01

4046,41





765

370,51

2

0,9

688,50

333,46

765,00

10,68

7,47



0,31

0,30

2,01

4046,41

47

3

726,75

351,98

2

0,9

654,08

316,78

726,75

10,14

7,10

АС-25

0,83

0,12

1,91

1605,43





765

370,51

2

0,9

688,50

333,46

765,00

10,68

7,47



0,31

0,13

2,01

1775,92

48

3

726,75

351,98

2

0,9

654,08

316,78

726,75

10,14

7,10

АС-25

0,83

0,12

1,91

1605,43





765

370,51

2

0,9

688,50

333,46

765,00

10,68

7,47



0,31

0,13

2,01

1775,92






Таблица 9

Электрический расчет ВЛ 10-20кВ (вариант2)

Расчетный участок

Длина участка, км

Суммарная мощность ТП

Количество трансформаторов

К0

Расчетная нагрузка

Эквивалентный ток

Марка и сечение проводов

,, Ом/км

Потери напряжения

Потери энергии W, кВтч













 , кВт

 , квар

 , кВА

 , А







На участке 

От подстанции 



1

4,4

50,4

24,41

4

0,85

42,84

20,75

47,60

0,66

0,46

АС-25

0,83

0,01

0,09

32,46





522

252,82

4

0,85

443,70

214,89

493,00

6,79

4,76



0,31

0,12

0,91

1285,25

2

4,4

75,6

36,61

2

0,9

68,04

32,95

75,60

1,04

0,73

АС-25

0,83

0,02

0,14

51,56





783

379,22

2

0,9

704,70

341,30

783,00

10,79

7,55



0,31

0,19

1,44

2626,76

3

4,4

88,2

42,72

2

0,9

79,38

38,45

88,20

1,22

0,85

АС-25

0,83

0,02

0,16

60,31





913,5

442,43

2

0,9

822,15

398,19

913,50

12,59

8,81



0,31

0,22

1,69

3565,44

4

4,4

855

414,10

2

0,9

769,50

372,69

855,00

11,78

8,25

АС-25

0,83

0,21

1,58

3126,79





900

435,89

2

0,9

810,00

392,30

900,00

12,40

8,68



0,31

0,22

1,66

3461,64

5

4,4

598,5

289,87

2

0,9

538,65

260,88

598,50

8,25

5,77

АС-25

0,83

0,15

1,10

1559,39





630

305,12

2

0,9

567,00

274,61

630,00

8,68

6,08



0,31

0,15

1,16

1725,86

6

4,8

765

370,51

2

0,9

688,50

333,46

765,00

9,79

6,85

АС-25

0,83

0,19

1,03

2365,17





990

479,48

2

0,9

891,00

431,53

990,00

12,67

8,87



0,31

0,25

1,33

3942,60

7

4,8

535,5

259,35

2

0,9

481,95

233,42

535,50

6,85

4,80

АС-25

0,83

0,13

0,72

1181,75





693

335,64

2

0,9

623,70

302,07

693,00

8,87

6,21



0,31

0,17

0,93

1966,71

8

4,4

684

331,28

2

0,9

615,60

298,15

684,00

8,76

6,13

АС-25

0,83

0,16

0,92

1743,61





540

261,53

2

0,9

486,00

235,38

540,00

6,91

4,84



0,31

0,12

0,72

1097,03

9

4,4

1026

496,91

4

0,85

872,10

422,38

969,00

12,40

8,68

АС-25

0,83

0,22

1,30

4369,44





810

392,30

4

0,85

688,50

333,46

765,00

9,79

6,85



0,31

0,17

1,03

2731,13

10

4,4

1197

579,73

2

0,9

1077,30

521,76

1197,00

15,32

10,73

АС-25

0,83

0,27

1,61

5283,42





945

457,68

2

0,9

850,50

411,92

945,00

12,10

8,47



0,31

0,21

1,27

3303,29

11

4,4

918

444,61

2

0,9

826,20

400,15

918,00

11,75

8,23

АС-25

0,83

0,21

1,23

3118,76





994,5

481,66

2

0,9

895,05

433,49

994,50

12,73

8,91



0,31

0,23

1,33

3655,47

12

4

720

348,71

2

0,9

648,00

313,84

720,00

9,60

6,72

АС-25

0,83

0,15

1,11

1926,66





684

331,28

2

0,9

615,60

298,15

684,00

9,12

6,38



0,31

0,15

1,06

1740,61

13

4

1080

523,07

2

0,9

972,00

470,76

1080,00

14,40

10,08

АС-25

0,83

0,23

1,67

4248,47





1026

496,91

2

0,9

923,40

447,22

1026,00

13,68

9,58



0,31

0,22

1,59

3836,91

14

4

1260

610,25

4

0,85

1071,00

518,71

1190,00

15,87

11,11

АС-25

0,83

0,26

1,84

5448,16





1197

579,73

4

0,85

1017,45

492,77

1130,50

15,07

10,55



0,31

0,24

1,75

4920,55

15

4

164,4

51,75

4

0,85

139,74

43,99

146,50

1,95

1,37

АС-25

0,83

0,03

0,23

118,81





197,88

41,57

4

0,85

168,20

35,33

171,87

2,29

1,60



0,31

0,04

0,27

149,67

16

4

1198,1

355,16

2

0,9

1078,29

319,64

1124,67

14,99

10,50

АС-25

0,83

0,24

1,74

5496,52





128,2

44,51

2

0,9

115,38

40,06

122,14

1,63

1,14



0,31

0,03

0,19

71,06

17

7

900

435,89

2

0,9

810,00

392,30

900,00

10,82

7,57

АС-25

0,83

0,31

1,50

4168,89





900

435,89

2

0,9

810,00

392,30

900,00

10,82

7,57



0,31

0,31

1,50

4168,89

18

7

630

305,12

2

0,9

567,00

274,61

630,00

7,57

5,30

АС-25

0,83

0,21

1,05

2072,42





630

305,12

2

0,9

567,00

274,61

630,00

7,57

5,30



0,31

0,21

1,05

2072,42

19

4,4

720

348,71

2

0,9

648,00

313,84

720,00

8,65

6,06

АС-25

0,83

0,15

1,20

1708,46





720

348,71

2

0,9

648,00

313,84

720,00

8,65

6,06



0,31

0,15

1,20

1708,46

20

4,4

1080

523,07

2

0,9

972,00

470,76

1080,00

12,98

9,09

АС-25

0,83

0,23

1,80

3873,40





1080

523,07

2

0,9

972,00

470,76

1080,00

12,98

9,09



0,31

0,23

1,80

3873,40

21

6

1260

610,25

2

0,9

1134,00

549,22

1260,00

15,14

10,60

АС-25

0,83

0,37

2,10

7002,86





1260

610,25

2

0,9

1134,00

549,22

1260,00

15,14

10,60



0,31

0,37

2,10

7002,86

22

6

765

370,51

4

0,85

650,25

314,93

722,50

8,68

6,08

АС-25

0,83

0,21

1,20

2389,01





918

444,61

4

0,85

780,30

377,92

867,00

10,42

7,29



0,31

0,25

1,45

3416,13

23

4,8

1080

523,07

2

0,9

972,00

470,76

1080,00

11,09

7,77

АС-25

0,83

0,21

1,70

3059,97





900

435,89

2

0,9

810,00

392,30

900,00

9,24

6,47



0,31

0,18

1,42

2133,33

24

4,8

1620

784,60

4

0,85

1377,00

666,91

1530,00

15,72

11,00

АС-25

0,83

0,30

2,41

6323,88





1350

653,83

4

0,85

1147,50

555,76

1275,00

13,10

9,17



0,31

0,25

2,01

4408,28

25

4,8

1890

915,37

4

0,85

1606,50

778,06

1785,00

18,33

12,83

АС-35

1,111

0,46

2,81

8587,76





1575

762,81

4

0,85

1338,75

648,39

1487,50

15,28

10,70



0,0791

0,38

2,34

5980,43

26

4,8

1035

501,27

2

0,9

931,50

451,15

1035,00

10,63

7,44

АС-25

0,83

0,21

1,63

2923,53





990

479,48

2

0,9

891,00

431,53

990,00

10,17

7,12



0,31

0,20

1,56

2679,49

27

4,8

724,5

350,89

2

0,9

652,05

315,80

724,50

7,44

5,21

АС-25

0,83

0,14

1,14

1460,41





693

335,64

2

0,9

623,70

302,07

693,00

7,12

4,98



0,31

0,14

1,09

1340,83

28

4,8

1035

501,27

2

0,9

931,50

451,15

1035,00

10,63

7,44

АС-25

0,83

0,21

1,63

2923,53





900

435,89

2

0,9

810,00

392,30

900,00

9,24

6,47



0,31

0,18

1,42

2223,94

29

4,8

724,5

350,89

2

0,9

652,05

315,80

724,50

7,44

5,21

АС-25

0,83

0,14

1,14

1460,41





630

305,12

2

0,9

567,00

274,61

630,00

6,47

4,53



0,31

0,13

0,99

1117,61

30

4,8

693

335,64

2

0,9

623,70

302,07

693,00

8,01

5,60

АС-25

0,83

0,15

1,46

1617,94





540

261,53

2

0,9

486,00

235,38

540,00

6,24

4,37



0,31

0,12

1,14

989,62

31

4,8

485,1

234,94

2

0,9

436,59

211,45

485,10

5,60

3,92

ПС-25

1,77

0,22

1,02

802,17





378

183,07

2

0,9

340,20

164,77

378,00

4,37

3,06



0,31

0,17

0,80

494,29

32

4,8

765

370,51

2

0,9

688,50

333,46

765,00

8,84

6,19

АС-25

0,83

0,17

1,61

1940,16





990

479,48

2

0,9

891,00

431,53

990,00

11,44

8,01



0,31

0,22

2,08

3230,83

33

4,8

535,5

259,35

2

0,9

481,95

233,42

535,50

6,19

4,33

АС-25

0,83

0,12

1,13

973,50





693

335,64

2

0,9

623,70

302,07

693,00

8,01

5,60



0,31

0,15

1,46

1617,94

34

4,8

900

435,89

2

0,9

810,00

392,30

900,00

10,40

7,28

АС-25

0,83

0,20

1,89

2674,85





450

217,94

2

0,9

405,00

196,15

450,00

5,20

3,64



0,31

0,10

0,95

689,21

35

4,8

630

305,12

2

0,9

567,00

274,61

630,00

7,28

5,09

АС-25

0,83

0,14

1,33

1340,34





315

152,56

2

0,9

283,50

137,31

315,00

3,64

2,55



0,31

0,07

0,66

348,88

36

4,8

855

414,10

2

0,9

769,50

372,69

855,00

9,88

6,91

АС-25

0,83

0,19

1,80

2416,72





900

435,89

2

0,9

810,00

392,30

900,00

10,40

7,28



0,31

0,20

1,89

2674,85

37

4,8

598,5

289,87

2

0,9

538,65

260,88

598,50

6,91

4,84

АС-25

0,83

0,13

1,26

1211,45





630

305,12

2

0,9

567,00

274,61

630,00

7,28

5,09



0,31

0,14

1,33

1340,34

38

4,4

810

392,30

2

0,9

729,00

353,07

810,00

9,58

6,70

АС-25

0,83

0,17

2,05

2087,59





765

370,51

2

0,9

688,50

333,46

765,00

9,04

6,33



0,31

0,16

1,94

1932,73

39

4,4

567

274,61

2

0,9

510,30

247,15

567,00

6,70

4,69

ПС-25

1,77

0,24

1,44

1047,90





535,5

259,35

2

0,9

481,95

233,42

535,50

6,33

4,43



0,31

0,23

1,36

936,68

40

4,4

450

217,94

2

0,9

405,00

196,15

450,00

5,32

3,72

ПС-25

1,77

0,19

1,14

666,86





450

217,94

2

0,9

405,00

196,15

450,00

5,32

3,72



0,31

0,19

1,14

666,86

41

4,4

675

326,92

2

0,9

607,50

294,23

675,00

7,98

5,59

АС-25

0,83

0,14

1,71

1477,44





675

326,92

2

0,9

607,50

294,23

675,00

7,98

5,59



0,31

0,14

1,71

1477,44

42

4,4

787,5

381,40

2

0,9

708,75

343,26

787,50

9,31

6,52

АС-25

0,83

0,17

2,00

1974,72





787,5

381,40

2

0,9

708,75

343,26

787,50

9,31

6,52



0,31

0,17

2,00

1974,72

43

4,4

765

370,51

2

0,9

688,50

333,46

765,00

9,04

6,33

АС-25

0,83

0,16

1,94

1865,03





810

392,30

2

0,9

729,00

353,07

810,00

9,58

6,70



0,31

0,17

2,05

2087,59

44

4,4

535,5

259,35

2

0,9

481,95

233,42

535,50

6,33

4,43

ПС-25

1,77

0,23

1,36

936,68





567

274,61

2

0,9

510,30

247,15

567,00

6,70

4,69



0,31

0,24

1,44

1047,90

45

5

459

222,30

2

0,9

413,10

200,07

459,00

6,41

4,48

ПС-25

1,77

0,26

1,21

1069,66





459

222,30

2

0,9

413,10

200,07

459,00

6,41

4,48



0,31

0,26

1,21

1069,66

46

7

765

370,51

2

0,9

688,50

333,46

765,00

10,68

7,47

АС-25

0,83

0,30

2,01

4046,41





765

370,51

2

0,9

688,50

333,46

765,00

10,68

7,47



0,31

0,30

2,01

4046,41

47

3

726,75

351,98

2

0,9

654,08

316,78

726,75

10,14

7,10

АС-25

0,83

0,12

1,91

1605,43





765

370,51

2

0,9

688,50

333,46

765,00

10,68

7,47



0,31

0,13

2,01

1775,92

48

3

726,75

351,98

2

0,9

654,08

316,78

726,75

10,14

7,10

АС-25

0,83

0,12

1,91

1605,43





765

370,51

2

0,9

688,50

333,46

765,00

10,68

7,47



0,31

0,13

2,01

1775,92



2.8 Технико-экономическое сравнение вариантов



Технико-экономическое сравнение вариантов схемы электроснабжения производится по приведенным затратам, которые могут быть рассчитаны для каждого варианта по формуле:



, тыс.руб/год, (28)



где К – суммарные капитальные вложения на питающие линии, питающие подстанции, распределенные сети и потребительские подстанции, тыс.руб;

Ен =0,12 – нормативный коэффициент эффективности руб/руб.год;

И – издержки, тыс.руб/год.

Капитальные вложения на распределительные сети составят:



 тыс.руб



Капитальные вложения на питающие линии:



 тыс.руб.



Капитальные вложения на подстанции:

по первому варианту:



 тыс.руб.



по второму варианту:



 тыс.руб.



Ежегодные издержки равны:



 ,(29)



где  - годовые отчисления на амортизацию,



 , (30)




где  - отчисления на амортизацию, %;

 - затраты на эксплуатацию линий и подстанций, включающие в себя заработную плату персонала, общественные расходы и расходы на текущий ремонт;

 - издержки на покрытие потерь энергии в линиях и трансформаторах.

Затраты на эксплуатацию определяются по формуле:







или , (31)

где И0 – затраты на обслуживание одной условной единицы;

 ;

 -количество условных единиц в каждом варианте.

Составляющие издержки на покрытие потерь электроэнергии в линиях и трансформаторах:



, (32)



для каждого слагаемого:



, (33)



где с – тариф потерь электроэнергии, руб/кВтч;

 - величина потерь электроэнергии, кВтч.






Таблица 9

Технико-экономическое сравнение вариантов



К, тыс.руб.

, тыс.руб.

, тыс.руб.

, тыс.руб.

З, тыс.руб.

Вариант 1

24773,808

2,973

2,968

211634,487

214613,285

Вариант 2

25009,808

3,002

3,024

208646,937

211654,14



Принимаем второй вариант



2.9 Повышение надежности распределительных сетей



2.9.1 Автоматическое секционирование

Автоматическое секционирование позволяет существенно повысить надежность распределительных сетей за счет автоматического ограничения зоны отключения, благодаря чему сохраняется подача энергии потребителям на неповрежденных участках. Повышается надежность потребителей, расположенных до точки секционирования, за которой надежность не изменяется.

Если схемы и распределительные линии укладываются по величине эквивалентного времени в норму , выбор секционирующих аппаратов производится по сопоставлению эффекта секционирования и затрат на секционирующую установку.

Эффект секционирования определяется по формуле:



, руб/год, (34)



где  – расчетная мощность до точки секционирования, кВА;

 - число часов использования максимальной нагрузки, ч;

 - удельная продолжительность отключения распределительных сетей ();

 - суммарная длина линий за точкой секционирования, км;

 - удельный ущерб, равный 0,5 руб/кВтч.

Установка секционирования оправдана, если

Эс>Зс, (35)

где Зс –приведенные затраты на секционирующую установку.



Таблица 10

Результаты расчетов



, кВА

, км

Эс, руб.

Зс, руб.

1

3208,75

26

13499,83

3200

2

4475,25

28,8

20855,89

3200

3

6110,308

34,4

34012,65

3200

4

6154

38

37840,78

3200

5

6855,25

45,2

50139,58

3200

6

4855,2

53,2

41796,29

3200

7

4080

46,8

30897,62

3200



Принимаем к установке 7 ячеек КРУ.



2.9.2 Резервирование электрических сетей

Резервирование электрических сетей – действенный способ повышения надежности электроснабжения.

Для потребителей 2 и 3 категории, эквивалентная продолжительность отключений которых укладывается в норму, местное резервирование выбирается на основе сопоставления эффекта резервирования и затрат на резервирование.



Эрез>Зрез. (36)



Эффект резервирования для ДЭС может быть рассчитан по формуле:



, руб/год, (37)




где  - расчетная мощность линии или населенного пункта;

 -время аварийного отключения линии, ч;

 - время использования максимальной нагрузки, его можно принять равным 3500 ч/год.

Возможность резервирования распределительных сетей от соседних подстанций в данном варианте отсутствует.






3. Регулирование напряжения



3.1 Выбор типа трансформатора питающей подстанции



Выбор типа трансформатора питающей подстанции происходит по сопоставлению верхнего и нижнего пределов регулирования.

При проектировании известно отклонение напряжения в точке питания при максимальной и минимальной нагрузках:



 ,  .



Потери напряжения в трансформаторах с обмоткой высшего напряжения 10-35 кВ можно принять



, .



При максимальной нагрузке рекомендуемое ПЭУ отклонение напряжения на шинах 10-35 кВ  , а при минимальной нагрузке напряжение должно быть номинальным , то есть должно применяться встречное регулирование напряжения.

Подставив все известные величины, находим верхний и нижний пределы регулирования:



 ; (38)

; (39)



где с – постоянная надбавка трансформатора, которая зависит от типа, мощности и напряжения трансформатора (определяется по каталожным данным) с=5 или10%.






%.



3.2 Расчет распределительных сетей на отключение напряжения



Таблица 11

Расчет сети на отклонение напряжения

Элемент и схемы

Ближайший ТП

Удаленный ТП



Нагрузка, %

Нагрузка, %



100

25

100

25

Точка питания ВЛ35-100 кВ

Трансформатор:

8

4

4

1

8

1

4

4

-потери

-4

-1

-4

-1

-надбавка

+5

+5

+5

+5

-регулятор

3

-3

0

0

Шины подстанции ВЛ10-20-35 кВТрансформатор 10/0,4 кВ:

10

3

0

1

10

9

0

-4

-потери

-4

-1

-4

-1

-надбавка

+5

5

5

5

-регулятор

6

-3

0

0

Шины 0,4 кВЛиния 0,38кВ – всегоВ том числе:

7,5

2,5

7,5

0

7,5

-6

7,5

0

- на наружные сети,

3,5

0

-5

0

-на внутренние сети

-1

0

-1

0

Отклонение напряжения у потребителя

-5

+5

-5

+5

Допустимое отклонение напряжения у потребителя

-7,5

+7,5

+7,5

+7,5






4. Технико-экономическая часть



4.1 Спецификация



Таблица 12

Спецификация на оборудование и материалы

Наименование

Марка

Ед.изм.

Количество

Объем единицы

Общий объем

Примечание

ВЛ 110 кВ на ж.б. опорах

АС-120

км

110

65

7150



Ячейки 10 кВ (КРУ)

КРН-Х1-10

шт

7

3200

22400



ВЛ 10кВ на ж.б. опорах

АС-50

км

122,4

38

4651,2



ВЛ 10кВ на ж.б. опорах

АС-70

км

183,2

45

8244



ТП 10/0,38

ТМ-400

шт

36

187000

6732000



ТП 10/0,38

ТМ-630

шт

60

276300

16578000



ТП 10/0,38

ТМ-250

шт

6

197000

1182000



ТП 10/0,38

ТМ-100

шт

6

86000

516000



ВЛ 0,38кВ на ж.б. опорах

АС-35

км

4,8

24

115,2



ВЛ 0,38кВ на ж.б. опорах

АС-25

км

197

20

3940



ВЛ 0,38кВ на ж.б. опорах

ПС-25

км

23

16

368



Итого:









25054868,4





4.2 Определение величины капитальных вложений на строительство питающих и распределительных сетей



Определение величины капитальных вложений на строительство питающих и распределительных сетей производится по укрупненным показателям.

Общие капитальные затраты рассчитываются по формуле:




, (40)



где  - капитальные вложения на сооружение линий всех напряжений;

, ,  - капитальные вложения на сооружение питающих подстанций, ячеек распределительного устройства, ячеек секционирования и резервирования.

Дополнительные капитальные затраты  принимаются для установки дополнительной мощности генераторов на электростанциях и определяются по формуле:



, (41)



где  – удельные капиталовложения на 1 кВт установленной мощности станции, равные 72 руб/кВт;

, - суммарные потери мощности в линиях и подстанциях, кВт;

 – максимальная расчетная мощность потребителей, кВт.

Расчеты по формулам (40,41) делаются отдельно для питающих и распределительных сетей.

Капитальные вложения для питающих линий составляют 25050044,2 руб.

Капитальные вложения для распределительных линий составляют 4423,2 руб.



4.3 Себестоимость передачи и распределения электроэнергии



Смета на эксплуатацию включает в себя ежегодные издержки, которые определяются по формуле:






,(42)



где  - годовые отчисления на амортизацию,



 ,



где  - отчисления на амортизацию, %;

Иа=3006584,280 руб.

 - затраты на эксплуатацию линий и подстанций, включающие в себя заработную плату персонала, общественные расходы и расходы на текущий ремонт;

 - издержки на покрытие потерь энергии в линиях и трансформаторах.

Затраты на эксплуатацию определяются по формуле:



,



где И0 – среднестатистический расход по эксплуатации на одну условную единицу;

 ;

 -количество условных единиц в каждом варианте.

Иэксп=3024 руб.

Составляющие издержки на покрытие потерь электроэнергии в линиях и трансформаторах:



, (43)



где  – ежегодные издержки на покрытие потерь электроэнергии в линиях и трансформаторах:

, (44)

,



где с,  – удельные затраты на возмещение потерь электроэнергии соответственно в линиях, трансформаторах стали и меди, коп/кВтч;

 - величина потерь электроэнергии в линиях, кВтч;

 потери электроэнергии в стали и меди трансформаторов, кВтч.

208646,937тыс. руб.

Себестоимость передачи электроэнергии определяется по формуле:



 , (45)



где  - ежегодные эксплуатационные затраты на передачу электроэнергии, рассчитанные по формуле (42);

 - полезная энергия передачи по ЛЭП-35(110) за год.

Значение энергии передачи определим по формуле:



, (46)



где  - расчетная мощность передачи, кВА;

 - число часов использования максимальной нагрузки, принимается равным 4500-5000 ч/год.



 руб.



Себестоимость распределения электроэнергии рассчитывается по одной или нескольким линиям напряжением 10-20-35 кВ до шин 0,4 кВ ТП.




Значения находятся по формуле:



, (47)



где - включает ежегодные эксплуатационные затраты на распределение электроэнергии, рассчитанные по формуле (42);

 -энергия, рассчитанная по одной линии, кВтч.

Для одной линии энергия распределения определяется по формуле:



, (48)



где  - расчетная мощность ВЛ10-20-35 кВ в головном участке, кВА;

 - число часов использования максимальной нагрузки, принимается равным 3500 ч/год.



 кВтч

 руб.



Полагая себестоимость электрической энергии в точке подключения С0=0,0133 руб/кВтч, находим себестоимость энергии на шишах 0,4 кВ потребительских подстанций:



 . (50)

 руб./кВтч




Список использованных источников



1. Руководящие материалы по проектированию электроснабжения сельского хозяйства. - М.: 1996, 86 с.

2. Блок В.М. Пособие к курсовому и дипломному проектированию. - М.: Высшая школа. 1990, 383 с.

3. Будзко И.А. Электроснабжение сельскохозяйственных предприятий и населенных пунктов. - М.:Колос, 1975, 287 с.

4. Указания по расчету электрических нагрузок./РТМ 36.18.32.4-92. - М.:ВНИИ Тяжпромэлектропроект, 1992, 27 с.