Параметры выпрямительно-инверторного преобразователя, выполненного по шестипульсовой мостовой схеме

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА





Иркутский государственный университет путей

сообщения

Кафедра: «ЭЖТ»







Дисциплина:

“Электронная техника и преобразователи”









Курсовая работа

Расчет параметров выпрямительно-инверторного преобразователя, выполненного по шестипульсовой мостовой схеме





 Выполнил:

 ст. гр. ЭНС-06-1-2

Черепанов А.В.



 Проверил:

 преподаватель кафедры

 Ушаков В.А.

Иркутск 2008 г.


Оглавление



	1.Задание.	3

	2.Требуется.	5

	3. Выбор типа вентилей.	6

	4. Расчёт проектных параметров трансформатора.	10

	4.1 Выпрямитель:	10

	4.2. Инвертор.	11

	5. Расчёт числа параллельно включенных вентилей плеча.	12

	5.1. Выбираем неуправляемый вентиль для выпрямителя: В2-320.	12

	5.2. Выбираем управляемый вентиль для инвертора: Т9-250.	12

	5.3. Выпрямитель.	12

	5.4. Инвертор:	13

	6.Расчёт числа последовательно включенных вентилей.	14

	6.1 Выпрямитель.	14

	6.2 Расчет стоимости вентильного плеча выпрямителя	14

	6.3. Инвертор.	15

	6.4 Расчет числа вентилей в инверторном плече	15

	7.Расчёт характеристик преобразователя.	16

	7.1. Расчёт внешней характеристики выпрямителя.	16

	7.2. Расчёт внешней характеристики инвертора.	16

	7.3. Ограничительная характеристика инвертора.	16

	7.4 Углы коммутации мостового ВИП (эл.град.)	16

	7.5 Коэффициенты мощности мостового ВИП	17

	7.6 Максимальные токи инвертора:	17

	8. Расчет параметров устройства выравнивания напряжения	18

	8.1. Выпрямитель на лавинных вентилях: В2-320	18

	8.2. Инвертор на нелавинных вентилях.: Т9-250	18

	9. Выбор схемы выравнивания тока в параллельно включенных ветвях вентильного плеча.	19

	10. Моделирование выпрямительно-инверторного преобразователя в среде MATLAB	20

	10.1. Моделирование работы выпрямителя в номинальном режиме и режиме короткого замыкания.	20




1.Задание



Трёхфазный мостовой выпрямительно-инверторный преобразователь (ВИП) питается от сети с номинальным напряжением Uс=U1л и заданными пределами колебания этого напряжения %Uс. Известна мощность короткого замыкания Sкз, характеризующая реактанс связи точки подключения ВИП и шин бесконечной мощности энергосистемы.

Заданы следующие параметры и соотношения для ВИП:

		Напряжение короткого замыкания трансформатора Uк%;

		Среднее значение выпрямленного напряжения и тока в номинальном режиме (Udн, Idн); 

		Соотношение числа витков вентильных обмоток инвертора и выпрямителя Ки=U2и/U2в;

		коэффициенты повторяющихся и неповторяющихся перенапряжений Кп, Кнп.

Номинальные мощности выпрямителя и инвертора одинаковы S1в=S1и.






A

B

C

Выпрямитель



Инвертор

+

_

QFв2

QFв1

QFи2

QFи1

Схема выпрямительно-инверторного преобразователя

QFв - выключатели выпрямительного режима;

QFи - инверторного.Схема ВИП




2.Требуется



Расчитать проектные параметры трансформатора и выбрать его по стандартной шкале мощностей.

Выбрать типы вентилей с воздушным охлаждение для выпрямителя и инвертора и, варьируя класс вентилей К, расчитать параметры вентильных плеч, обеспечивающих номинальный режим и устойчивость к перенапряжениям заданой величины и токам аварийных режимов выпрямителя и инвертора. 

Определить наиболее дешёвый комплект вентилей.

Расчитать параметры цепей выравнивания обратных напряжений последовательно соединённых вентилей и выбрать схему выравнивания токов в паралельных ветвях вентильных плеч соответственно для выпрямителя и инвертора. Нарисовать схему вентильного плеча.

Выполнить расчёты и построение внешней характеристики выпрямителя, внешних и ограничительной характеристики инвертора, коэффициентов мощности выпрямителя и инвертора.

Построить временные диаграммы фазных напряжений вентильных обмоток выпрямителя и инвертора с отображением коммутационных процессов, диаграммы токов в этих обмотках, мгновенных значений выпрямленного напряжения и напряжения инвертора, напряжения на одном из вентилей. Построить векторные диаграммы напряжения и первой гармоники сетевого тока для выпрямительного и инверторного напряжений. 


3. Выбор типа вентилей



	Используя данные таблицы подстановок и построенные на данных таблицы диаграммы, выберем тип и класс неуправляемого вентиля, обеспечивающего наилучшие технико-экономические показатели при разных значениях скорости охлаждающего воздуха (12; 6 и 0 м/сек).









	Наилучшие технико-экономические показатели выпрямителя для неуправляемого вентиля типа В2-320 обеспечиваются при скорости охлаждающего воздуха 12 и 6 м/сек. По диаграммам определяем тип неуправляемого вентиля: В2-320, при скорости охлаждающего воздуха 6 м/сек. Стоимость плеча: 418 руб., число вентилей плеча:1. По таблицам для В2-320 выберем класс и индекс:



СТОИМОСТЬ ПЛЕЧА ВЫПРЯМИТЕЛЯ

ЧИСЛО ВЕНТИЛЕЙ ПЛЕЧА ВЫПРЯМИТЕЛЯ

Класс

В2-320

Класс

В2-320

6

1671

6

70

7

1465

7

60

8

1367

8

55

9

1271

9

50

10

1158

10

45

11

1056

11

40

12

939

12

35

13

959

13

35

14

835

14

30

16

865

16

30

18

745

18

25

20

770

20

25

22

636

22

20

24

656

24

20

26

675

26

20

28

521

28

15

30

536

30

15

32

553

32

15

34

568

34

15

36

582

36

15

38

597

38

15

40

612

40

15

42

418

42

10

Минимальная стоимость 

плеча

418

Минимальное количество 

вентилей плеча

10



Для В2-320 класс: 32, стоимость плеча 332 руб., число вентилей 9.

Используя данные таблицы подстановок и построенные на данных таблицы диаграммы, выберем тип и класс управляемого вентиля, обеспечивающего наилучшие технико-экономические показатели инвертора при выбранном значении скорости охлаждающего воздуха 6 м/сек.







По диаграмме определяем тип управляемого вентиля: Т153-800, стоимостью 2470 руб., количество вентилей Т153-800 равно 22. Стоимость плеча Т9-250 меньше стоимости Т153-800, но количество вентилей Т9-250 равно 50


По таблицам для Т153-800 выберем класс и индекс:

СТОИМОСТЬ ПЛЕЧА ИНВЕРТОРА

ЧИСЛО ВЕНТИЛЕЙ ПЛЕЧА ИНВЕРТОРА

Класс

Т9-250

Класс

Т9-250

6

100000

6

100000

7

100000

7

100000

8

100000

8

100000

9

100000

9

100000

10

2661,12

10

28

11

2620,475

11

26

12

2556,84

12

24

13

2470,215

13

22

Минимальная стоимость плеча

2470,215

Минимальное число вентилей плеча

22



Для вентиля Т153-800 класс: 13, стоимость плеча 2470,215 руб., число вентилей плеча 22.

Для выпрямителя:

Тип неуправляемого вентиля: В2-320

Iуд = 7200,0 А 

Iо max = 20,0 мА 

Uo = 1,1 B 

Rд = 0,00078 Ом 

Скорость потока охлаждения воздухом V = 6 м/с:

Rт, град.С/Вт 2 0,21

(допуст. прев.темп.) 1 100

 = 274 А

	Для инвертора:

Тип управляемого вентиля: Т453-800

Iуд = 17500,0 А 

Iо max = 50,0 мA 

Uo = 1,2 B 

Rд = 0,000340 Ом 

Rт, град.С/Вт 0,1

 (допуст. прев.темп.) 85

 =501,5 А

Параметры ВИП и сети:

Udн = 3300 В 

Idн = 3000 А 

Кп = Uком/Uвmax 

Кп = 1,65

Колебания напряжения сети % от Uc = 5

Номинальное напряжения сети Uc, кВ = 10

Uк% (напр.к.з. трансформ.) = 11

Кнп = Uнп/Uвmax = 2,4

Sкз = 425 мВА 

Ки = U2и/U2в = 1,25

 = arccos(U2в/U2и) = 36,9 эл. гр 


4. Расчёт проектных параметров трансформатора



4.1 Выпрямитель:



Udo = Udн/(1-0,5·Uк%/100)							(1)

где Udн – среднее выпрямленное напряжение при номинальной нагрузке

 Uк% - напряжение короткого замыкания преобразовательного трансформатора

Udo = = 3492,1 В

Расчетная мощность выпрямителя.

Pdo = Udo·Idн 									(2)

где Idн – номинальный ток выпрямителя;

Pdo = 3492,1·3000 = 10476,2 кВт

Действующее значение фазного напряжения вентильной обмотки трансформатора в режиме выпрямления.

U2в = Udo/2,34									(3)

U2в = 3492,1/2,34 = 1492,3 B

Действующее значение фазного тока вентильной обмотки трансформатора в режиме выпрямления.

I2в = 0,816·Idн 									(4)

I2в = 0,816·3000 = 2449,5 А

Расчётная мощность вентильной обмотки

S2 = 1,05·Pdо										(5)

S2 = 1,05·10476,2 = 11000 кВА

	Коэффициент трансформации преобразовательного трансформатора в выпрямительном режиме.

Ктв = Uc/(1,73·U2в)									(6)

где Uc – номинальное напряжение сети – 110 кВ

Ктв = 10000/(1,73·1492,3) = 3,87

I1н = I2н/Kтв										(7)

I1н = 2449,5/3,87= 633,1 A 

Номинальная мощность сетевой обмотки.

S1н = 1,05·Pdo 									(8)

S1н = 1,05·10479,2 = 11000 кВА

Типовая мощность трансформатора.

Sт = S1 = S2 = 1,05·Pdo								(9) 

Sт = 1,05·10479,2 = 11000 кВА 



4.2. Инвертор



Номинальный ток инвертора.

Iин = Idн/Kи 										(10)

где Idн – номинальный ток выпрямителя

 Ки-1,25

Iин = 3000/1,25 = 2400 А 

Действующее значение фазного напряжения вентильной обмотки трансформатора в режиме инвертирования.

U2и = U2в·Kи										(11)

U2и = 1492,3·1,25 = 1865,4 В 

Действующее значение фазного тока вентильной обмотки трансформатора в режиме инвертирования.

I2и = I2в/Kи 										(12)

I2и = 2449,5 /1,25 = 1959,6 А 

	Коэффициент трансформации преобразовательного трансформатора в инверторном режиме.

Кти = Kтв/Kи										(13)

Кти = 3,1

I1н = I2и /Kти 										(14)

I1н = 1959,6/3,1 = 633,1 А 


5. Расчёт числа параллельно включенных вентилей плеча



5.1. Выбираем неуправляемый вентиль для выпрямителя: В2-320\



5.2. Выбираем управляемый вентиль для инвертора: Т9-250





5.3. Выпрямитель



Индуктивное сопротивление фазы трансформатора и сети приведённое к напряжению вентильной обмотки выпрямителя. Расчет числа параллельно включенных вентилей мостовой схемы ВИП

							(15)

где Sкз – мощность короткого замыкания на шинах питающей сети

 = 0,0825 Ом

	Активное сопротивление фазы трансформатора и сети приведённое к напряжению вентильной обмотки выпрямителя

							(16)

где =0,006·S1н.

 = 0, 0060 Ом

Амплитуда установившегося тока короткого замыкания, протекающего через вентильное плечо выпрямителя

								(17)

 = 25504 А

Амплитуда тока аварийного режима выпрямителя

iудв = Куд·Im										(18)

где Куд – ударный коэффициент – 1,2

iудв = 1,2·25504 = 30605 A

Число параллельно включенных вентилей в вентильном плече.

По току плеча.

Nпар1 = (Idн/3) ·Кн/Iп 								(19)

где Кн - 1,15

Nпар1 = (3000/3) ·1,15/274 = 4,89; округляем до 5

Принимаем 5 вентилей.

По iудв.

Nпар2 = Кн·iудв/Iуд 									(20)

где Iуд – ударный ток вентиля

Nпар2 = 1,15·30605/7200 = 4,89; округляем до 5

Принимаем 5 вентилей.

По расчётам принимаем максимальное значение параллельных вентилей, а именно – 5.

	Выберем максимальное значение:

Nпар.max = 5



5.4. Инвертор:



Индуктивное сопротивление фазы трансформатора и сети, приведённое к напряжению вентильной обмотки инвертора

Xаи = Xaв· (Ки)2 									(21)

Xаи = 0,0825· (1,25) = 0,129 Ом 

	Активное сопротивление фазы и сети, приведённое к напряжению вентильной обмотки инвертора 

Rаи = Rав· (Ки)2 									(22)

Rаи = 0,0060· (1,25)2 = 0,0094 Ом

	Число параллельно включенных вентилей в вентильном плече.

Расчёт по току плеча

Nпар1 = (Iин/3) ·Кн/Iп 								(23)

Nпар1 = (2400/3) ·1,15/501,5 = 1,84 округляем до 2

Принимаем – 2.

Xd = 6,28 Ом 

Rd = 0,016 Ом 

Амплитуда тока аварийного режима выпрямителя

(24)

= 16285,0 А

Расчёт по току iудп.

Nпар2 = Кн·iудп /Iуд									(25)

Nпар2 = 1,15·16285,0/17500 = 1,51 округляем до 2

Из двух вычислений выбираем число вентилей – 2

	Выберем максимальное значение:

Nпар.max = 2




6.Расчёт числа последовательно включенных вентилей



6.1 Выпрямитель



Максимальное обратное напряжение, прикладываемое к вентильному плечу. Расчет числа последовательно включенных вентилей мостового ВИП

Uвmax = 1,045·Udo									(26)

Uвmax = 1,045·3492,1 = 3649 B 

	Расчётный класс вентильного плеча

									(27)

Kр = 1,65·3649/100 =61

Введём выбранный нами класс неуправляемых вентилей К для выпрямителя: класс 42, стоимость вентиля: 30,0

Повторяющееся напряжение

Uп = 100·К

где К – класс неуправляемого вентиля

Uп = 100·42 = 4200 В 

	Неповторяющееся напряжение

Uнп = 116·К										(28) 

Uнп = 116·42 = 4872 В 

	Число последовательно включенных вентилей в вентильном плече

Nпосл1 = Кн·(1+Uc%/100)·Uвmax·Кп/Uп+1					(29)

где Uс% – колебания напряжения сети

Nпосл1 = 1,15· (1+5/100) ·3649·1,65/4200+1 = 1,7 округляем до 2

Nпосл2=Кн·(1+Uc%/100)·Uвmax·Кнп/Uнп 						(30)

Nпосл2=1,15· (1+5/100) ·3649·2,4/4872+1 = 1,71 округляем до 2

Nпосл.max = 2

По результатам расчёта получаем 6 последовательно включенных вентилей в плече.

6.2 Расчет стоимости вентильного плеча выпрямителя

Выбранный тип вентиля: В2-320

Общее число вентилей плеча: 10

Стоимость плеча(+10% для нелавинных вентилей): 330,0

Стоимость плеча с охладителями: 418,0



6.3. Инвертор



Максимальное обратное напряжение, прикладываемое к вентильному плечу:

Uвmax = 4562 B 

Расчётный класс вентильного плеча

Kр: 76

Введём выбранный нами класс управляемых вентилей К для инвертора: 16

Повторяющееся напряжение

Uп =1300 В 

Неповторяющееся напряжение

Uнп (для нелавинных) = 1443 В

Число последовательно включенных вентилей в вентильном плече

Nпосл1=Кн·(1+Uc%/100)·Uвmax·Кп/Uп+1					(31)

Nпосл1=1,15· (1+5/100) ·4562·1,3/1600+1 = 7,8 округляем до 8

Nпосл2=Кн·(1+Uc%/100)·Uвmax·Кнп/Uнп+1					(32)

Nпосл2=1,15· (1+5/100) ·4562·2,4/1443 +1= 10,953округляем до 11

Nпосл.max =11

Выбираем 11 последовательно включенных вентилей.



6.4 Расчет числа вентилей в инверторном плече 



Общее число вентилей плеча: 22

Стоимость плеча с охладителями: 2470,2
7.Расчёт характеристик преобразователя



7.1. Расчёт внешней характеристики выпрямителя



Udo = Udн/(1- 0,5·Udн%/100) =3492,1 В, при Id=0;

Udн = 3300 В, при Idн = 3000 А. 



7.2. Расчёт внешней характеристики инвертора



Среднее значение напряжения инвертора при холостом ходе с заданным углом опережения бета

Uио =2,34·U2и/Ки 									(33) 

Uио =2,34·1865,4/1,25 = 3492,3 В

Угол опережения инвертора

 (U2в/U2и)								(34)

(1/1,25) ·/180= 36,9 эл. гр. 

Среднее значение напряжения инвертора с заданным углом опережения бета

							 (35)

Uин = 3492,3·1,25· (cos(36,9)+0,5·0,11) = 3732,1 В



7.3. Ограничительная характеристика инвертора



Uог (при Iи = 0) = Uио·Ки·cos							(36)

Uог = 3492,3·1,25·cos = 4298,8 В

где  - угол запаса

Uог (при Iи = Iин) = Uио·Ки(cos-0,5·Uк%/100)				(37)

Uог (при Iи = Iин) = 3997,0 В


7.4 Углы коммутации мостового ВИП (эл.град.)



Выпрямителя: 

 = arccos (1-2I·Xав/2,45·U2в)							(38)

При Id = 0,5·Idн 

 = arccos (1-3000·0,0825/2,45·1492,3) = 21,2

При Id = Idн

 = arccos (1-2*3000·0,0825/2,45·1492,3) = 30,2

Инвертора:

cos() - cos = Iи·Xаи/2,45·U2и						(39)

При Iи = 0,5·Iин

cos() - cos=7,1

При Iи = Iин

cos() - cos=16,2



7.5 Коэффициенты мощности мостового ВИП



Выпрямителя:

cos(/2)									(40)

 = 0,955

При Id = 0,5·Idн

 = 0,955·сos(0,5·21,02·/180) = 0,939

При Id = Idн 

 = 0,955·сos(0,5·30,2·/180) = 0,922

Инвертора: ·cos(/2)						(41)

=0,955

При Iи = 0,5·Iин

 = 0,955·cos((36,9-0,5·7,1) · /180) = 0,798

При Iи = Iин

 = 0,955·cos((36,9-0,5·16,2) · /180) = 0,837

7.6 Максимальные токи инвертора:



Iи max=(100/0,5·Uк%)·Iин·(cos-cos)						(42)

При работе инвертора по естественной характеристике:

При  = const

Iи1max=(100/0,5*11) ·2400· (cos-cos) = 4032,2 А

	При работе инвертора по искусственной характеристике:

При Uи = Uио = Udо

Iи2max =(100/0,5·11) ·2400· (cos-cos) = 8064,3 А




8. Расчет параметров устройства выравнивания напряжения



8.1. Выпрямитель на лавинных вентилях: В2-320



Шунтирующее сопротивление

Rш = (Nпосл·Uп -Uв max)/((Nпосл – 1) ·Nпар·Iо max·0,001)			(43)

где Iо max – максимальный обратный ток вентиля

Rш = (2·4200-3649)/(1·5·20·0,001) = 47508 Ом 

Мощность резистора Rш

P = (Iо max·0,001·Nпар·Uв max)/Nпосл						(44)

P = 20·0,001·3·3688/3 = 182,5 Вт 

	Емкость шунтирующего конденсатора

Св = Nпар = 5 мкФ 

	Рабочее напряжение шунтирующего конденсатора

Uc=1,5·Uп										(45)

Uc=1,5·3200 =6300 B 

Rв = 2,0 Ом 

Rc = 0,2 Ом 



8.2. Инвертор на нелавинных вентилях.: Т9-250



	Шунтирующий сопротивление

Rш = (Nпосл·Uп -Uв max)/((Nпосл – 1) ·Nпар·Iо max·0,001)			(46)

Rш = (11·1300-4562)/(10·2·50·0,001) =9738 Ом 

	Мощность шунтирующего резистора

P = (Iо max·0,001·Nпар·Uв max)/Nпосл						(47)

P = 50·0,001·2·4562/9 = 41,5 Вт 

Емкость шунтирующего конденсатора

Св = Nпар = 2 мкФ 

	Рабочее напряжение шунтирующего конденсатора

Uc=1,5·Uп										(48)

Uc = 1,5·1600 =1950 B 

Rв = 5,0 Ом 

Rc = 0,2 Ом 




9. Выбор схемы выравнивания тока в параллельно включенных ветвях вентильного плеча



Так как число параллельных ветвей не превышает 6, следовательно, будет применена схема включения «замкнутая кольцевая»




10. Моделирование выпрямительно-инверторного преобразователя в среде MATLAB



10.1. Моделирование работы выпрямителя в номинальном режиме и режиме короткого замыкания







~ 2 ~