Меры безопасности при монтаже распределительных устройств

1. Краткое описание особенностей выполняемой работы



При монтаже РУ, работа монтажников обычно связана с перемещением тяжелых частей электрооборудования, с подъемом тяжести на высоту, а также с выполнением ряда слесарных работ. При этом возможны ранения и ушибы.

Подъем деталей оборудования или конструкций массой более 20 кг должен производиться двумя рабочими. При массе конструкции или оборудования выше 50 кг поднимать их следует с помощью блоков, лебедки.

При установке различных конструкций закрытых РУ, закрепляемых в стенах, потолках и полях зданий цементным раствором, не следует удалять поддерживающие приспособления до полного затвердения раствора. Преждевременное удаление подпорок и растяжек может вызвать падение этих конструкций. Поднятые на высоту для монтажа различные элементы аппаратуры должны немедленно закрепляться на своих местах.

При перемещении и подъеме на конструкции разъединителей, отделителей и короткозамыкателей их необходимо установить в положение «включено», так как в этом положении исключается возможность травмирования ножевыми контактами рубящего типа. Все выключатели, автоматы, электромагнитные приводы и другие аппараты, снабженные возвратными пружинами или механизмами свободного расцепления, следует перемещать в положении «отключено».

При подъеме и перемещении щитов, камер и блоков сборных РУ необходимо с помощью оттяжек предотвратить их возможное опрокидывание.

При регулировке выключателей и разъединителей с автоматическими приводами должны быть приняты меры против непредвиденного включения или отключения приводов случайным лицом или самопроизвольно, так как при этом возможны ушибы движущимися частями механизма выключателя рабочего, производящего регулировку. Для этого плавкие вставки предохранителей в цепях управления снимаются. Если в процессе регулировки потребуется включить оперативный ток, то установка вставок предохранителей допускается только после удаления всех людей от привода выключателя.

Одежда рабочего-электромонтажника должна плотно прилегать к телу. На голове должен быть головной убор или легкая защитная каска. При пробивке отверстий необходимо пользоваться защитными очками. При выгибании труб, затягивании в трубы проводов, натяжке проводов и тросов следует надевать брезентовые рукавицы. При пайке и сварке проводов необходимо работать в защитных очках и рукавицах. Натягивание на опорах проводов сечением более 4 мм2 следует производить не с приставных лестниц, а с подмостей. Приставные деревянные лестницы разрешается применять длиной не более 5 м. Нижние концы лестниц должны иметь шипы или резиновые наконечники, препятствующие скольжению. Нельзя работать стоя на любой из двух верхних ступенек, а также одновременно находиться на лестнице двум рабочим. Рекомендуется вместо лестниц использовать передвижные инвентарные подмости.

Перед установкой групповых щитков и коммутационных аппаратов необходимо проверить надежность крепления конструкций, на которых их предполагается установить.

Опасные и вредные производственные факторы:

1. Опасные физические и вредные производственные факторы:

– движущиеся машины и механизмы; незащищенные подвижные элементы производственного оборудования; передвигающиеся изделия;

заготовки, материалы;

– повышенная запыленность и загазованность воздуха (испарения металлов при пайке, вредные испарения изоляции) рабочей зоны;

– повышенный уровень шума на рабочем месте (как местный вызванный работой приборов или инструмента, так и общий цеха);

– повышенный уровень вибрации (как локальной, вызванной работой инструмента, так и внешней вызванной работой различных агрегатов в цеху);

– опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

– отсутствие или недостаток естественного света;

– недостаточная освещенность рабочей зоны;

– пониженная контрастность.

2. Опасные химические и вредные производственные факторы:

по характеру воздействия на организм человека:

– раздражающие.

по пути проникания в организм человека:

– органы дыхания;

– кожные покровы и слизистые оболочки.

3. Опасные психофизиологические и вредные производственные факторы:

физические перегрузки:

– динамическая, при общей нагрузке на мышцы рук, ног, корпуса.

- нервно-психические перегрузки:

– перенапряжение анализаторов.

Рабочие средства измерения

Средства измерения пыли:

1. АЭРА – автономный эжекторный аспиратор.

2. Радиоизотопный пылемер ПРИЗ-2.

3. Радиоизотопный пылемер ИЗВ-3.

4. Измеритель концентрации пыли.

Средства измерения температуры:

Термометры технические: А №1, А №2.

Термометры лабораторные: ТЛ-2 №1, ТЛ-2 №2, ТЛ-6 №2.

Термометры метеорологические стеклянные ТМ-6.

Средства измерения влажности воздуха рабочей зоны:

ВПЕ-103.

Психрометр бытовой ПБУ-1М.

Психрометр аспирационный МВ-4М.

Гигрограф метеорологический типа М-21.

Приборы для измерения уровня шума:

1. Шум-1М.

2. ВШВ-003.

3. ШМ-1.

4. ШВК-1, с фильтрами ФЭ-2.

Приборы для измерения вибрации:

Виброметр переносной ВМ-1.

Измеритель шума и вибрации ШВШ-003.

Измеритель шума и вибрации ИШВ-1.

Средства измерения освещенности рабочей зоны:

Люксметр Ю-116.

Люксметр Ю-117.

Нормативные документы, устанавливающие требования безопасности при воздействии факторов производственной среды

•ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.1.003–83.

•ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей

зоны. ГОСТ 12.1.005–88.

•ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. ГОСТ 12.1.012-

90.

•ССБТ. Электробезопасность, Общие требования и номенклатура видов

защиты. ГОСТ 12.1.019–79 (СТ СЭВ 4830–84).

•ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности.

ГОСТ 12.2.007.1–75.

•ССБТ. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.010–75.

•ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний. ГОСТ 12.2.013.0–91 (МЭК 745–1–82).

•ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования. ГОСТ 12.2.033–78.

•ССБТ, Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка, ГОСТ 12.4.034–85.



2. Оценка состояний условий труда на рабочих местах



Оценка условий труда произведем в соответствии с типовым положением. Степень вредности факторов производственной среды и тяжести работ установим в баллах по критериальной таблице, для чего сравним фактическое значение фактора условия труда со значением, приведенным в таблице. Число баллов по каждому значимому фактору проставим в «Карте условий труда». При этом для оценки влияния данного фактора на состояние условий труда учтем продолжительность его действия в течение смены. Баллы, установленные по степеням вредности факторов тяжести работ, скорректируем по формуле:



Х = ХстТ, где Хст – степень вредности фактора, определенная по критериальной таблице, баллы:



Т = (Тфакт / Тсмены) – отношение фактического времени действия фактора к продолжительности смены, определяемое из таблицы задания параметров.

Просуммировав значения факторов производственной среды с учетом продолжительности их действия, по таблице определим характер условий работ и размер доплаты к тарифной ставке.


3. Мероприятия по достижению безопасных работ



В электроустановках все работы необходимо производить при обязательном соблюдении следующих условий:

1. работу можно выполнять только с разрешения уполномоченного на это официального лица в соответствии с заданием, оформленным в виде наряда или распоряжения;

2. работу должны вести, как правило, не меньше чем два лица;

3. должны быть выполнены организационные и технические мероприятия, обеспечивающие персоналу безопасные условия работ.

Организационные мероприятия имеют целью обеспечить безупречную организацию выполнения работ в электроустановках для исключения несчастных случаев с людьми при высокой производительности труда и хорошем качестве работ. Такими мероприятиями являются:

а) выдача нарядов и распоряжений на производство работ;

б) допуск бригады к работе;

в) надзор за бригадой во время работы;

г) оформление перерывов в работе и окончания работ.

Технические мероприятия имеют целью обеспечить безопасность персонала при выполнении работ с полным или частичным снятием напряжения с электроустановки. Такими мероприятиями являются:

А. производство необходимых отключений и принятие мер для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры (блокирование, механический запор приводов, снятие предохранителей и т.п.);

Б. вывешивание переносных плакатов по технике безопасности и при необходимости установка временных ограждений;

В. проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях установки, предназначенной для работы;

Г. наложение временных заземлений.


4. Инструкция по охране труда



Инструкция для работников должна содержать следующие разделы:

– общие требования безопасности;

– требования безопасности перед началом работы;

– требования безопасности во время работы;

– требования безопасности в аварийных ситуациях;

– требования безопасности по окончании работ;

Общие требования безопасности

– лица, задействованные в монтаже РУ, не должны иметь увечий или болезней, мешающих производственной работе и усиливающих опасность воздействия тока на организм;

– выполняющий монтажные работы в действующих электроустановках, подвергается медицинскому освидетельствованию при приеме на работу, а затем периодически 1 раз в 2 года;

– все вновь принятые на работу лица до получения разрешения на посещение ими данного предприятия должны пройти вводный инструктаж, а затем до получения разрешения на посещение рабочего места – первичный инструктаж;

– проверка знаний ПТЭ, ПТБ и производственных инструкций может быть первичной, периодической и внеочередной;

– проверку знаний должна проводить специально созданная приказом (распоряжением) руководства предприятия комиссия в составе не менее 3 человек в индивидуальном порядке;

– персонал обязан соблюдать правила внутреннего распорядка предприятия;

– действие электрического тока на живую ткань в отличие от действия других материальных факторов (пара, химических веществ, излучения и т.п.) носит своеобразный и разносторонний характер. Проходя через организм человека, электрический ток производит термическое, электрическое и механическое (динамическое) действия, являющиеся обычными физико-химическими процессами, одновременно электрический ток производит и биологическое действие, которое является специфическим процессом, свойственным лишь живой ткани;

– спецодежда, спецобувь, защитные и предохранительные приспособления должны выдаваться работающим бесплатно;

– руководство электромонтажной организации должно обеспечить стирку, обеспыливание, дезинфекцию и ремонт (защитную пропитку) спецодежды, спецобуви и защитных приспособлений, выдаваемых работникам организации;

– эксплуатация средств защиты должна соответствовать инструкции о применении и испытаниях средств защиты, используемых при монтажных работах;

– при возникновении пожара немедленно приступить к его тушению имеющимися средствами и вызвать пожарную охрану;

– в случае получения кем-либо травмы немедленно известить об этом мастера;

– сообщать администрации о замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте;

– ответственный руководитель работ должен создать нормальные условия труда и снабдить рабочее место всем необходимым для безопасной работы;

Требования безопасности перед началом работ

– до начала монтажа строительная часть распределительного устройства (территория или часть ее для открытого РУ или помещение закрытого РУ) должна быть принята от генподрядчика по акту, устанавливающему соответствие ее проекту и готовность к производству электромонтажных работ (отсутствие строительного мусора, наличие плит перекрытия кабельных каналов, переходов и ограждений опасных зон и др.);

– строительные и монтажные работы (земляные работы, монтаж порталов, стоек под электрооборудование и ошиновка) должны выполняться в соответствии с ППР;

– до начала электромонтажных работ необходимо на территории открытого РУ выполнить монтаж заземляющих устройств и молниеотводов, а также освещение территории РУ;

– поступившие во включенном положении выключатели и приводы с возвратными пружинами или механизмами свободного расцепления перед монтажом должны быть отключены. Спуск и натягивание возвратных пружин (пружин свободного расцепления) без предусмотренных заводской инструкцией приспособлений не допускается;

– в системе вентиляции следует проверить исправность отсасывающих устройств;

– рабочие должны надеть предусмотренную нормами спецодежду, защитные средства;

– необходимые в работе инструменты и приспособления должны быть исправны;

Требования безопасности во время работы

– все металлоконструкции, железобетонные и металлические опоры после их установки должны быть надежно закреплены и заземлены. Заземлению также подлежат спуски н шлейфы от линий электропередачи у концевых опор или на вводных порталах.

– при подвеске блоков, гирлянд изоляторов, установке арматуры, подвеске проводов, ошиновке и других работах на верхних частях конструкций открытых РУ опасные зоны на земле должны ограждаться, а в случае невозможности ограждения этих мест необходим непрерывный надзор руководителя работ;

– при перемещении электрооборудования запрещается крепить стропы, тросы и канаты за изоляторы, контактные детали или через отверстия в лапах. Для этого следует пользоваться грузоподъемными крюками на оборудовании и аппаратах или специальными такелажными приспособлениями, указанными в ППР;

– крепление оборудования и отдельных его элементов случайными крепежными материалами не допускается. Монтажные элементы аппаратуры и оборудования (изоляторы, разъединители и др.) должны быть установлены и закреплены в соответствии с проектом;

– при подъеме и установке привода выключателя держать его за маховики или рукоятку запрещается;

– подъем и перемещение высоковольтных выключателей, автоматов, приводов, а также других аппаратов, снабженных возвратными пружинами или механизмами свободного расцепления, должны производиться в положении «отключено», а не имеющих возвратных пружин – «включено»;

– при монтаже однополюсных разъединителей необходимо принять меры для предотвращения самопроизвольного выбрасывания ножа;

– при установке конструкций, закрепляемых в стенах, потолках или полках с помощью цементных растворов, удалять поддерживающие детали до затвердения растворов запрещается;

– при подъеме реактора закреплять стропы за бетонные колонки или обмотку не разрешается. Для подъема должны применяться специальные приспособления;

– оставлять инструмент и неукрепленные детали на каркасах монтируемых щитов, ячеек и на других конструкциях запрещается;

– на месте установки центрифуги или фильтра-пресса у масло-наполняемых аппаратов должны быть вывешены плакаты, запрещающие разведение открытого огня, курение и производство сварки;

– проверку зазоров механизма привода следует производить шаблоном;

– не допускается одновременно производить регулировку, осмотр или присоединение разъединителей и выключателей независимо от того, расположены ли эти аппараты в одной камере с приводами или приводы вынесены за пределы камеры. При установке и регулировке устройств и аппаратов, имеющих подвижные части позади панели (рубильник с рычажным приводом и т.п.), необходимо предупредить об этом работающих сзади щита;

– запрещается производить пайку и лужение концов проводов без защитных очков. Плавить припой необходимо в специальном тигле, который должен иметь крышку с отверстием для опускания одного провода. Запрещается поднимать тигель с расплавленным припоем выше груди;

– выполнять монтажные работы или находиться посторонним лицам ближе 50 м от места испытания воздушных выключателей запрещается;

– указание о производстве операций по включению и отключению при опробовании воздушных выключателей разрешается подавать руководителю бригады после того, как он убедится, что все члены бригады удалены от выключателя на безопасное расстояние или находятся в укрытии;

– при установке конструкций опор и фундаментов запрещается закреплять расчалки за незакрепленные опоры. Временные расчалки могут быть закреплены за прочные опоры или специальные якоря;

– во время монтажа запрещается загромождать проходы материалами, неиспользуемыми механизмами и оборудованием;

– сборно-разборные металлические леса, применяемые при монтаже электрооборудования, должны быть надежно заземлены;

Требования безопасности в аварийных ситуациях

– в случае возникновения на месте производства работ условий, угрожающих жизни и здоровью людей, работы должны быть немедленно прекращены, рабочие выведены из опасной зоны, о чем должно быть сообщено руководству электромонтажной организации. Возобновление работы должно производиться только по письменному разрешению начальника участка;

– при несчастном случае пострадавшему должна быть оказана доврачебная помощь, в соответствии с инструкцией по оказанию первой помощи;

Требования безопасности по окончанию работ

– рабочее место должно быть приведено в порядок;

– необходимо сообщать мастеру о всех неполадках в работе и о мерах принятых по их устранению;

– об ежедневном окончании работ и выводе бригады с рабочего места ответственный исполнитель сообщает представителю эксплуатирующей организации (допускающему);