Проектирование внутрицехового электроснабжения

1







Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Кузбасский государственный технический университет»

Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий











Проектирование внутрицехового электроснабжения

Часть I. Проектирование осветительных установок

Методические указания по курсовому и дипломному проектированию по дисциплине «Системы электроснабжения» для студентов всех форм обучения специальности «Электроснабжение»





Составитель Т.Л. Долгопол

Утверждены на заседании кафедры

Протокол № 1 от 01.09.2008

Рекомендованы к печати

Учебно-методической комиссией

по специальности 140211

Протокол № 36 от 01.01.2008

Электронная копия находится

В библиотеке главного корпуса ГУ КузГТУ







Кемерово 2008


Содержание



1. Объем и требования к оформлению курсового проекта

2. Исходные данные для проектирования

3. Методические указания по выполнению курсового проекта

3.1 Проектирование светотехнической части ОУ

3.1.1 Выбор источников света

3.1.2 Выбор системы освещения

3.1.3 Выбор светильников

3.1.4 Выбор нормы освещенности и коэффициента запаса

3.1.5 Расчет освещения

3.1.6 Проектирование аварийного освещения

3.2 Проектирование электрической части ОУ

3.2.1 Выбор напряжения и источника питания ОУ

3.2.2 Выбор схемы питания ОУ

3.2.3 Выбор магистральных и групповых щитков

3.2.4 Выбор способов прокладки и марок проводников осветительных линий

3.2.5 Выбор сечений линий осветительной сети

3.2.5.1 Выбор сечений по допустимому нагреву

3.2.5.2 Проверка сечений по потере напряжения

3.2.5.3 Проверка сечений на соответствие выбранному аппарату защиты

3.2.6 Защита осветительных линий

4. Методические указания по выполнению графической части проекта ОУ

Приложение 1. План и сведения об электрических нагрузках механического цеха

Приложение 2. Рекомендуемые источники света для производственных помещений при системе общего освещения

Приложение 3. Рекомендуемые источники света для производственных помещений при системе комбинированного освещения

Приложение 4. Рекомендуемые источники света для общего освещения жилых и общественных зданий

Приложение 5. Основные характеристики ламп накаливания общего назначения

Приложение 6. Основные характеристики линейных люминесцентных ламп серии Т8 (диаметр 26 мм)

Приложение 7. Основные характеристики люминесцентных трубчатых ламп серии Т5

Приложение 8. Характеристики компактных люминесцентных ламп со встроенными аппаратами включения

Приложение 9. Характеристики светодиодных ламп

Приложение 10. Основные характеристики газоразрядных ламп высокого давления (ГЛВД)

Приложение 11. Основные характеристики светильников для производственных помещений

Приложение 12. Характеристики светильников для общественных помещений

Приложение 13. Нормы освещенности и качественные показатели освещения для производственных помещений

Приложение 14. Нормы освещенности и качественные показатели для общественных и административно-бытовых помещений

Приложение 15. Значения коэффициента запаса по СНиП 23-05-95

Приложение 16. Коэффициент использования ОУ для светильников с типовыми КСС

Приложение 17. Основные характеристики щитков освещения

Приложение 18. Порядок записи условных обозначений на планах электрического оборудования внутреннего освещения

Приложение 19. Условные графические изображения на планах расположения электрического оборудования внутреннего освещения в дополнение к ГОСТ 21.614

Приложение 20. Пример оформления принципиальной схемы питающей сети


1. Объем и требования к оформлению курсового проекта



Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части.

В расчетно-пояснительной записке необходимо привести обоснование принятых решений, расчетные формулы с пояснением величин, входящих в них с указанием их размерности. Результаты однотипных расчетов следует свести в таблицы.

Расчетно-пояснительная записка должна содержать следующие разделы:

1. Задание на курсовое проектирование

2. Оглавление с указанием страниц каждого раздела

3. Проектирование внутрицехового электроснабжения

4. Список используемой литературы (автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц)

Раздел 3 расчетно-пояснительной записки следует выполнить в следующем объеме:

3.1. Характеристика окружающей среды в цехе

3.2. Проектирование светотехнической части осветительных установок цеха

3.3. Расчет электрических нагрузок

3.4. Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов

3.5. Выбор схемы и компоновки цеховой комплектной трансформаторной подстанции (КТП)

3.6. Выбор схемы осветительной и силовой сети цеха

3.7. Выбор способов прокладки линий осветительной и силовой сети цеха

3.8. Выбор электрооборудования напряжением до 1000 В (шинопроводов, щитков освещения, распределительных силовых пунктов)

3.9. Выбор сечений линий осветительной сети

3.10. Выбор сечений линий силовой сети

3.11. Выбор защитной аппаратуры

3.12. Расчет токов короткого замыкания

3.13. Проверка правильности выбора защитной аппаратуры

Графическая часть состоит из двух листов чертежей:

План осветительных установок цеха

2. План размещения электрооборудования цеха. Схема цеховой электрической сети

Расчетно-пояснительная записка и графическая часть проекта должны оформляться в соответствии с ЕСКД.




2. Исходные данные для проектирования



Исходные данные для проектирования представлены в табл. 1 и прил. 1.

В табл. 1 приведены строительные габариты цехов по вариантам и перечень производственных участков в каждом цехе, размеры которых (длину и ширину), студенты выбирают самостоятельно.

Кроме производственных участков в цехе необходимо предусмотреть вспомогательные помещения (кабинеты; кладовые заготовок, сырья, инструмента; комнаты отдыха; гардеробы, душевые, преддушевые и т. п.), высота которых не должна превышать 3 метров.

В зависимости от строительной высоты цеха вспомогательные помещения можно располагать на двух, трех и более строительных отметках. В табл. 1 приведены значения коэффициентов отражения для производственных участков, для вспомогательных помещений – ;  = 50 %;  = 30 %.

В приложении 1 приведены планы расположения технологического оборудования в цехах и спецификация оборудования по вариантам.

Объектом проектирования может быть любой реально существующий цех, входящий в структуру промышленного или горного предприятия, данные по которому необходимо собрать при прохождении производственных практик.





Таблица 1

Исходные данные для проектирования

Наименование цеха

Наименование производственных участков

Характеристика зрительной работы

Номер варианта

Строительные габариты цеха, м

Коэффициенты отражения

Строительный модуль









длина, А

ширина, В

высота, Н

потолка, Сп

стен, Сс

раб. пов-ти, Сс



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Механический цех

1 – заготовительный участок

2 – механический участок

3 – участок шлифовки и полировки

4 – сварочный цех

IIа

IIIб

IVа

IVб

1

48

48

12

0,5

0,3

0,1

24×6







2

54

40

10

0,7

0,3

0,1

20×6







3

60

36

6

0,5

0,5

0,3

18×6







4

66

36

7

0,3

0,1

0,1

12×6







5

72

30

8

0

0

0

15×6







6

78

32

9

0,5

0,5

0,3

16×6







7

54

42

11

0,5

0,3

0,1

21×6







8

60

48

6

0,7

0,3

0,1

16×6







9

78

30

6

0

0

0

15×6







10

66

40

13

0,5

0,5

0,1

20×6

2. Ремонтно-механический цех

1 – сварочно-заготовительный участок

2 – кузнечно-термический участок

3 – механический участок

IIIа



Vа

IIг

1

54

50

12

0,5

0,3

0,1

25×6







2

60

48

10

0,3

0,1

0,1

12×6







3

66

42

9

0,5

0,5

0,3

21×6







4

72

30

6

0,7

0,3

0,1

15×6







5

78

32

7

0,5

0,3

0,1

16×6







6

48

40

11

0,7

0,3

0,1

20×6







7

60

36

8

0,5

0,5

0,3

12×6







8

66

32

6

0,5

0,3

0,1

16×6







 9

54

40

14

0,3

0,1

0,1

20×6







10

72

36

6

0

0

0

18×6

3. Инструментальный цех

1 – участок обработки деталей

2 – участок металлорежущих станков

3 – участок шлифовки и полировки

4 – сварочный участок

IIб

IVб



V

VIIг

1

78

32

6

0,5

0,5

0,3

16×6







2

60

48

7

0

0

0

24×6







3

72

36

8

0,5

0,5

0,1

18×6







4

66

40

9

0,3

0,1

0,1

20×6







5

54

50

10

0,5

0,3

0,1

25×6







6

60

42

12

0,7

0,3

0,1

14×6







7

72

48

6

0,5

0,5

0,3

16×6







8

78

40

8

0,5

0,3

0,1

20×6







9

54

51

11

0,5

0,5

0,1

17×6







10

48

48

14

0

0

0

24×6

4. Кузнечный цех

1 – сварочно-заготовительный участок

2 – механический участок

3 – ковочное отделение

4 – участок металлопокрытий

IIг



IIа

VII

IVб

1

60

40

6

0,7

0,3

0,1

20×6







2

72

36

8

0,5

0,5

0,1

18×6







3

54

42

12

0,5

0,3

0,1

21×2







4

48

40

14

0,5

0,5

0,3

20×2







5

66

36

10

0

0

0

12×6







6

60

36

7

0,5

0,5

0,3

18×6







7

54

40

8

0,5

0,3

0,1

20×6







8

48

42

9

0,3

0,3

0,1

21×6







9

72

30

6

0,5

0,5

0,1

15×6







10

66

32

10

0,7

0,3

0,1

16×6

5. Деревообрабатывающий цех

1 – слесарный участок

2 – столярный участок

3 – участок изготовления древесных плит

4 –сборочный участок

IIIа

IVб

IVг



IVа

1

78

30

6

0,5

0,5

0,3

15×6







2

48

40

10

0,5

0,3

0,1

20×6







3

54

36

7

0,3

0,3

0,1

18×6







4

60

36

12

0,5

0,5

0,1

12×6







5

72

36

6

0

0

0

18х6







6

66

40

8

0,7

0,3

0,1

20х6







7

54

40

9

0,5

0,5

0,3

20х6







8

72

32

6

0,3

0,3

0,1

16х6







9

48

42

11

0,5

0,5

0,1

14х6







10

60

32

12

0

0

0

16х6

6. Литейный цех

1 – плавильно-заливочное отделение

2 – термическое отделение

3 – участок закалки

Vв



IVг

VI

1

54

40

10

0

0

0

20х6







2

66

40

8

0,7

0,3

0,1

20х6







3

72

36

6

0,5

0,5

0,3

12х6







4

48

36

7

0,5

0,3

0,1

18х6







5

60

40

10

0,5

0,5

0,1

20х6







6

54

32

7

0

0

0

16х6







7

72

30

6

0,5

0,5

0,3

15х6







8

48

48

12

0,5

0,3

0,1

16х6







9

66

42

8

0,3

0,3

0,1

21х6







10

60

40

9

0,7

0,3

0,1

20х6







3. Методические указания по выполнению курсового проекта



Методические указания по выполнению курсового проекта разделены на две части:

I часть – проектирование осветительных установок

II часть – проектирование электроснабжения силовых электроприемников цеха.

Для выполнения обеих частей проекта необходимо дать характеристику окружающей среды на производственных участках цеха и во вспомогательных помещениях. Если в цехе имеются пожаро- и взрывоопасные зоны, то необходимо указать и охарактеризовать классы этих зон. Характеристика окружающей среды влияет на выбор степени защиты электрооборудования (светильников, осветительных щитков, распределительных пунктов); на выбор марок проводников для цеховой электрической сети и способы прокладки линий в помещениях цеха.

Проектирование осветительных установок состоит из двух частей:

Проектирование светотехнической части ОУ.

Проектирование электрической части ОУ.



3.1 Проектирование светотехнической части ОУ



Целью проектирования является определение осветительной нагрузки цеха.

Этапы проектирования светотехнической части ОУ:

Выбор источников света

Выбор системы освещения

Выбор светильников

Выбор нормы освещенности и коэффициента запаса

Расчет освещения

Проектирование аварийного освещения


3.1.1 Выбор источников света

Одним из наиболее эффективных способов уменьшения установленной мощности и снижения затрат на освещение является использование экономичных источников света с наибольшей световой отдачей. Поэтому для обеспечения рационального использования электроэнергии, расходуемой на освещение, во всех случаях, где не имеется специфических противопоказаний, в качестве источников света целесообразно применять газоразрядные лампы.

Лампы накаливания (ЛН) имеют низкую световую отдачу (Н = 7 ÷ 18 лм / Вт) и малый срок службы (Т = 1000 часов), поэтому их можно использовать только в следующих случаях:

– для общего освещения помещений повышенной опасности и особо опасных по поражению электрическим током при условии необходимости использования пониженных уровней напряжений (не выше 50 В) для питания осветительной установки;

– в помещениях, в которых по условиям технологического процесса недопустимы радиопомехи;

– для аварийного освещения, если рабочее освещение выполнено газоразрядными лампами высокого давления (ДРЛ, ДРИ, ДНаТ).

Для освещения помещений с низкими уровнями нормируемой освещенности, с временным пребыванием людей, а также для местного освещения следует вместо ламп накаливания использовать компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) или светодиодные.

Выполняемые зрительные работы могут иметь разные требования к цветоразличению: очень высокие, высокие, невысокие, либо не иметь. Рекомендуемые источники света для производственных помещений, в зависимости от требований к цветоразличению для системы общего освещения приведены в прил. 2, для комбинированного – в прил. 3. В прил. 4 приведены рекомендуемые источники света для общего освещения жилых и общественных зданий.

Восприятие света зависит от цветности излучения ИС. Согласно ГОСТа 6825-91 (МЭК 81-84) для люминесцентных ламп (ЛЛ) установлено пять цветностей излучения: тепло-белый (ТБ), белый (Б), естественный (Е), холодно-белый (ХБ) и дневной (Д). Люминесцентные лампы с улучшенной цветностью излучения имеют в маркировке букву Ц, с очень улучшенной – ЦЦ.

Цветность излучения ламп может быть охарактеризована цветовой температурой (Тц) и индексом цветопередачи (Rа).

Тепло-белой цветности соответствует Тц = 2700 – 3000 К, белой – Тц = 3500 К, холодно-белой – Тц = 4200 К, естественной – Тц = 5000 К, дневной – Тц = 6000 – 6500 К. Значение общего индекса цветопередачи (Rа) характеризуют качество цветопередачи: Rа ≥ 90 – отличное; Rа ≥ 80 – очень хорошее; 80 > Rа ≥ 70 – хорошее; 70 > Rа ≥ 60 – удовлетворительное; 60 > Rа ≥ 40 – приемлемое; Rа < 40 – плохое.

При выборе люминесцентных ламп необходимо учесть, что чем лучше цветность излучения лампы, тем меньший световой поток она излучает при той же самой мощности. Наибольшую световую отдачу имеют лампы типа ЛБ.

При выборе ИС для помещений разной высоты необходимо учитывать следующее: в низких помещениях (не выше 6 м) наиболее экономичны ОУ с ЛЛ; в помещениях средней высоты (свыше 6 м до 10 м) и очень высоких (свыше 20 м) наиболее выгодны ОУ с лампами ДРИ; в высоких помещениях (от 10 до 20 м) наименьшие затраты имеют место для ОУ с лампами ДРЛ, хотя энергетически они менее выгодны, так как установленная мощность ОУ с лампами ДРЛ больше, чем ОУ с лампами ДРИ.

ОУ с натриевыми лампами (ДНаТ) в виду высокой пульсации освещенности следует применять при двух- трех- и четырехразрядных схемах расположения светильников только в помещениях высотой не менее 8 м и при условии выполнения зрительных работ не выше VI разряда.

Линейные люминесцентные лампы выпускаются в колбах диаметром 38, 26 и 16 мм (так называемые серии Т12, Т8 и Т5, то есть 12/8, 8/8 и 5/8 дюйма). ЛЛ серии Т12 морально устарели, поэтому при проектировании ОУ следует выбирать лампы серий Т8 и Т5.

Люминесцентные лампы серии Т8 могут работать как с электромагнитными пускорегулирующими аппаратами (э/м ПРА), так и с электронными (ЭПРА), а серии Т5 – только с ЭПРА.

Перспективными являются ОУ смешанного освещения, в которых предусматривается сочетание различных типов ИС, например, ламп типа ДРИ и ДНаТ, ДРЛ и ДНаТ, ЛЛ типа ЛБ и ДНаТ. При этом не только уменьшаются пульсации освещенности и улучшается спектр излучения ОУ, но и достигается определенная экономия электроэнергии. Окончательный выбор типа ИС для общего освещения производственных помещений с учетом эксплуатационных и капитальных затрат производится одновременно с выбором типа светильника.

Основные характеристики ЛН приведены в прил. 5, люминесцентных ламп серии Т8 – в прил. 6, серии Т5 – в прил. 7, КЛЛ – в прил. 8, светодиодных ламп – в прил. 9, газоразрядных ламп высокого давления (ДРЛ, ДНаТ, МГЛ) – в прил. 10.



3.1.2 Выбор системы освещения

Искусственное освещение производственных помещений может быть выполнено системами общего равномерного, общего локализованного или комбинированного освещения.

Общее освещение – освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение). Комбинированное освещение – освещение, при котором к общему освещению добавляется местное.

Система комбинированного освещения рекомендуется в следующих случаях:

– в производственных помещениях, в которых выполняется зрительная работа I – III, IVa, IVб, IVв, Va разрядов. Предусматривать систему общего освещения допускается при технической невозможности или нецелесообразности устройства местного освещения, что конкретизируется в отраслевых нормах освещения;

– в производственных помещениях с оборудованием, создающим глубокие и резкие тени на рабочей поверхности в условиях общего освещения (прессы, штампы);

– на рабочих местах, где требуется изменение направления светового потока;

– в производственных помещениях, в которых рабочие поверхности расположены вертикально или наклонно и нуждаются в сравнительно высоких уровнях освещенности.

Систему общего равномерного освещения реализуют в следующих случаях:

– в производственных помещениях при высокой плотности расположения технологического оборудования (ткацкие цеха);

– в производственных помещениях, в которых выполняют однотипные работы (литейные цеха, крупносборочные);

– в производственных помещениях, в которых работа не требует большого и длительного напряжения зрения (разряд зрительной работы Vг и ниже).

Система общего локализованного освещения рекомендуется в следующих случаях:

– в производственных помещениях при расположении рабочих мест группами;

– в производственных помещениях, в которых на отдельных участках выполняют работы различной точности;

– в производственных помещениях с большими площадями рабочих поверхностей (разметочные плиты, раскройные столы) или громоздким оборудованием, создающим тени (химическая промышленность).

При наличии в одном помещении рабочих и вспомогательных зон следует предусматривать локализованное освещение (при любой системе освещения) рабочих зон и менее интенсивное освещение вспомогательных зон, относя их к разряду VIIIа.

Независимо от выбранной системы освещения расчеты производить только для общего освещения.

Во вспомогательных помещениях, как правило, следует применять систему общего освещения. Допускается применение системы комбинированного освещения в помещениях административных зданий, где выполняется зрительная работа А – В разрядов (например, кабинеты, рабочие комнаты, архивы и т. д.).



3.1.3 Выбор светильников

1. Выбор светильников по конструктивному исполнению (степени защиты)

Конструкция светильников должна обеспечивать надежную защиту всех его частей и ИС от вредных воздействий окружающей среды, электро, пожаро- и взрывобезопасность, стабильность светотехнических характеристик во время эксплуатации. При выборе степени защиты светильников необходимо следовать следующим рекомендациям:

– для помещений с нормальными условиями среды и жарких применять светильники со степенью защиты IP20;

– для влажных - IP23;

– для сырых - IP51;

– для помещений с химически активной средой – IP53;

– для особо сырых – IP54;

– для пыльных – IP60 или IP50 в зависимости от характера и количества пыли

– для душевых и уличного освещения – IP43.

В пыльных помещениях с гидроудалением пыли следует использовать светильники струезащищенные – IP65; IP66.

При наличии в любой окружающей среде пожароопасных и взрывоопасных зон степень защиты светильников следует выбирать по табл. 2.



Таблица 2

Рекомендации по выбору светильников для пожароопасных и взрывоопасных зон

Зона класса

Светильник с лампами



накаливания

ДРЛ, ДРИ, ДНаТ

люминесцентными

Пожароопасные помещения

П-I, П-II

IP53

IP53

IP53

П-IIа, П-III

IP23

IP23

IP23

Взрывоопасные помещения

В-I

Взрывозащищенные

В-Iа, В-Iг

Повышенной надежности против взрыва

В-Iб

Без средств взрывозащиты, IP53

В-II

Повышенной надежности против взрыва

В-IIа

Без средств взрывозащиты, IP53



2. Выбор светильников по светораспределению

Светильники предназначены для рационального перераспределения в пространстве светового потока источников света. Характер распределения светового потока в пространстве (светораспределение) определяется кривой силы света (КСС) светильника. ГОСТом 17677 установлено семь типов КСС: концентрированная (К), глубокая (Г), косинусная или диффузная (Д), полуширокая (Л), широкая (Ш), синусная (С) и равномерная (М). Часть светового потока, вышедшего из светильника, непосредственно попадает на рабочую поверхность (прямой световой поток), а другая часть – после частичного отражения от поверхности интерьера (отраженный световой поток). КСС светильника показывает соотношение между прямыми и отраженными световыми

потоками. Для освещения производственных помещений рекомендуется использовать светильники с КСС типов К, Г, Д; для вспомогательных и общественных помещений – Д, М, С; для наружного освещения – Л и Ш.

В любом помещении на выбор типа КСС влияют высота помещения и отражающие свойства поверхностей. Чем выше помещение, тем более концентрированные КСС должны иметь светильники. Чем больше коэффициенты отражения потолка, стен и рабочей поверхности, тем менее концентрированным может быть светораспределение светильника.

Характеристики некоторых типов светильников для производственных помещений приведены в прил. 11, для общественных – в прил. 12.



3.1.4 Выбор нормы освещенности и коэффициента запаса

Под нормой освещенности (Ен) понимают минимальный уровень освещенности, необходимый для выполнения зрительной работы. В России основным документом, устанавливающим параметры освещения, являются Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Кроме этих норм, имеются Санитарные правила и нормы СанПиН 2.21/2.1.1.1278-03, Московские городские строительные нормы МГСН 2.06-99 и множество отраслевых документов, в которых подробно расписаны требования к освещению различных рабочих мест.

Норма освещенности зависит от характеристики зрительной работы, определяемой разрядом и подразрядом зрительной работы. Разряд зрительной работы определяется размерами объекта различения, а подразряд зависит от условий видимости объекта: контраста объекта с фоном и яркости фона. Кроме этого, норма освещенности зависит от типа ИС, наличия естественного освещения и качества освещения. Качественными показателями освещения являются: коэффициент пульсаций освещенности (Кп, %), показатель ослепленности (Р) и показатель дискомфорта (М). Коэффициент пульсаций освещенности является критерием оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током.

Показатель дискомфорта нормируется для общественных помещений и является критерием оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятное ощущение при неравномерном распределении яркостей в поле зрения. Показатель ослепленности – критерий оценки слепящего действия осветительной установки, нормируемый для производственных помещений. Для некоторых общественных помещений нормируется цилиндрическая освещенность (Ец), являющаяся характеристикой насыщенности помещения светом. Определяется цилиндрическая освещенность как средняя плотность светового потока на поверхности вертикально расположенного в помещении цилиндра, высота и радиус которого стремятся к нулю.

Количественной оценкой уровня естественного освещения является коэффициент естественного освещения (КЕО, %).

Нормированные значения освещенности в люксах (лк), отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

Нормы освещенности по СНиП 23-05-95 для производственных помещений приведены в прил. 13 для условной рабочей поверхности (УРП), а для общественных и административно-бытовых помещений – в прил. 14. УРП – условно принятая горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола.

При проектировании ОУ в производственных помещениях коэффициент пульсации не ограничивается:

– при частоте питания 300 Гц и более;

– для помещений с периодическим пребыванием людей, при отсутствии в них условий для возникновения стробоскопического эффекта.

Согласно СНиП 23-05-95 стробоскопический эффект – явление искажения зрительного восприятия вращающихся, движущихся или сменяющихся объектов в мелькающем свете, возникающее при совпадении кратности частотных характеристик движения объектов и изменения светового потока во времени в ОУ, выполненных газоразрядными лампами, питаемыми переменным током.

В помещениях, где возможно возникновение стробоскопического эффекта, необходимо включать соседние лампы в три фазы питающего напряжения или использовать электронные пускорегулирующие аппараты.

В процессе эксплуатации ОУ освещенность на рабочих поверхностях уменьшается вследствие уменьшения со временем светового потока из-за старения ламп, загрязнения светильников и отражающих поверхностей (стен и потолков).

Для компенсации спада освещенности при проектировании осветительной установки следует учитывать коэффициент запаса (Кз), который зависит от степени запыленности помещения, эксплуатационной группы светильника и типа источника света. Значение коэффициента запаса согласно СНиП 23-05-95 приведены в прил. 15. Коэффициент запаса предусматривается только для общего освещения независимо от выбранной системы освещения.



3.1.5 Расчет освещения

Целью расчета освещения является определение числа и мощности источников света, необходимых для обеспечения нормы освещенности в ОУ.

Существует несколько методов расчета освещения, но наиболее целесообразным при расчете освещения на горизонтальных рабочих поверхностях от системы общего равномерного освещения (одного или в составе комбинированного) является метод коэффициента использования ОУ (метод светового потока).

При использовании для освещения точечных источников света (ЛН, КЛЛ, светодиодных, ДРЛ, ДНаТ, МГЛ) определяют световой поток лампы по формуле:



Фл = , лм (1)



где Ен – норма освещенности, лк; Кз – коэффициент запаса; S – площадь помещения, м2; Z – коэффициент минимальной освещенности, значение которого для линейных ЛЛ принимается равным 1,1, а для всех остальных – 1,15; n – количество светильников; Кu – коэффициент использования осветительной установки.

Под коэффициентом использования ОУ понимают отношение светового потока, падающего на рабочую поверхность, к световому потоку всех источников света, используемых в осветительной установке. Кu зависит от светораспределения светильников (кривой силы света), высоты их расположения над расчетной поверхностью, от размеров освещаемого помещения и отражающих свойств поверхностей (потолка, стен, рабочей поверхности).

Соотношение размеров освещаемого помещения и высоты подвеса светильников характеризуются индексом помещения:



Iп = , (2)



где А – длина помещения; В – ширина помещения; Нр – расчетная высота подвеса светильников.

Расчетная высота подвеса определяется разностью строительной высоты помещения (Н) и высоты свеса светильников (hc) и высоты от пола до условной рабочей поверхности (hр), принимаемой согласно СНиП 23-05-95 равной 0,8 м. Для встроенных и потолочных светильников hc = 0, для подвесных hc обычно принимается от 0,5 до 0,7 м (в жилых и общественных помещениях пониженной высоты – от 0,3 до 0,4 м). На рис. 1 приведен пример определения расчетной высоты подвеса светильника.



Нр = Н – (hc + hр), м (3)



Значения коэффициента использования Кu в зависимости от индекса помещения, коэффициентов отражения и кривой силы света приведены в прил. 16. После определения Фл выбирается лампа с ближайшим по величине световым потоком.

Световой поток выбранной лампы не должен отличаться от расчетного значения светового потока больше чем на величину –10 ÷ +20%. При невозможности выбора ламп с таким приближением корректируется число светильников (n) при выбранном значении Фл по формуле (7).

При расчете освещения с использованием люминесцентных ламп определяется световой поток ряда светильников:



Фр = , лм (4)



где N – количество рядов светильника.

Затем задаются мощностью люминесцентной лампы, т. е. ее световым потоком Фл. Требуемое число светильников в ряду определяется по формуле:



Nсв = , (5)



где n – число ламп в светильнике.

Далее необходимо проверить, чтобы суммарная длина светильников одного ряда (Lсв) не превышала размеров помещения. В противном случае следует либо применять более мощные лампы, либо увеличивать число рядов, либо компоновать ряды из сдвоенных светильников.



Lсв = Nсв ℓсв (6)



где ℓсв – длина одного светильника, м.

Для определения Фл по формуле (1) или Фр по формуле (4) необходимо предварительно задаться количеством светильников или числом рядов светильников.

При этом используют оптимальные отношения расстояния между соседними светильниками или их рядами (ℓ) к высоте установки осветительных приборов над расчетной поверхностью (Нр) в зависимости от типа КСС светильника для обеспечения равномерного освещения в помещении (табл. 3).



Таблица 3



Рекомендуемые расстояния между светильниками в зависимости от типа КСС

Тип КСС светильника

l/Нр



Рекомендуемые значения

Наибольшие допустимые значения

К

0,4-0,7

0,9

Г

0,8-1,2

1,4

Д

1,2-1,6

2,1

М

1,8-2,6

3,4

Л

1,4-2,0

2,3



Определив интервал рекомендуемых значений расстояния между рядами светильников, обеспечивающих равномерное освещение, задаются ℓ и выполняют эскиз помещения. Предварительно определяют число светильников (n) или число рядов светильников (N).

Если выбранный тип светильника при использовании для освещения точечных ИС выпускается на одну мощность лампы, то определяют число светильников по формуле:



n = , (7)



При расчете освещения следует учесть, что:

1) увеличение числа рядов светильников точечных ИС приводит к увеличению расходов на сети и монтажные работы, поэтому целесообразнее устанавливать в одной световой точке два или три светильника, а не увеличивать число их рядов;

2) расстояние до крайних рядов светильников от стен (колон) следует, как правило, принимать равным 0,3-0,5 от расстояния между рядами светильников независимо от принятой системы освещения; расстояние выбирают тем меньше, чем ближе к стенам размещено технологическое оборудование.

Затем определяют установленную мощность (Ру) ОУ как сумму мощностей всех ламп и расчетную (Рр). Расчетная мощность отличается от установленной на потери в ПРА (ΔРПРА):



Рр = Ру + ΔРПРА, кВт (8)



Потери в электромагнитных ПРА составляют для ЛЛ при стартерных схемах включения 20% от мощности ламп, при бесстартерных – 30 %, для разрядных ламп высокого давления (ДРЛ, МГЛ, ДНаТ) – 10 %; в электронных ПРА потери мощности в два раза меньше, чем в электромагнитных.

В пояснительной записке привести пример расчета освещения для одного из производственных участков. Результаты светотехнического расчета всех помещений должны быть сведены в табл. 4.

Осветительную нагрузку всего цеха определяют по коэффициенту спроса:



Рроу = Кс, кВт (9)



где  – суммарная расчетная мощность осветительных установок цеха, кВт; n – число помещений в цехе; Кс – коэффициент спроса, который принимают равным:

1,0 – для небольших производственных и общественных зданий, торговых помещений и линий наружного освещения; для линий, питающих отдельные групповые щитки независимо от нагрузки и назначения освещаемого помещения;

0,95 – для производственных зданий, состоящих из отдельных крупных пролетов;

0,85 – для производственных зданий, состоящих из многих отдельных помещений;

0,8 – для административно-бытовых, инженерно-лабораторных и других корпусов;

0,6 – для складских зданий, состоящих из отдельных помещений.




Таблица 4

Результаты светотехнического расчета

 Наименование помещения, участка цеха

 Площадь помещения S = АВ, м2

 Высота помещения Н, м

 Расчетная высота Нр, м

 Коэффициенты отражения потолка, стен, расчетной поверхности ρп, ρс, ρр

 Разряд и подразряд зрительной работы

 Нормируемая освещенность Ен, лк

 Коэффициент запаса Кз

 Тип источника света

 Тип светильника

 КСС светильника, IP светильника

 Индекс помещения iп

 Коэффициент использования ОУ, Кu, %

 Количество светильников n, шт.

 Мощность одной лампы Рл, кВт

 Установленная мощность ОУ Ру, кВт

 Расчетная мощность ОУ, Рр, кВт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



Для вспомогательных помещений цеха, кроме гардеробов и санузлов, светотехнический расчет может быть произведен по методу удельной мощности. Во вспомогательных помещениях следует предусмотреть розетки (одна розетка на 6 м2 площади). При расчете осветительной нагрузки расчетная мощность одной розетки принимается равной 100 Вт. При наличии розеток в помещениях цеха осветительная нагрузка определяется по формуле:



Рроу = Кс  + N Ррр, кВт (10)



где Ррр = 0,1 кВт – расчетная мощность одной розетки; N – число розеток.



3.1.6 Проектирование аварийного освещения

Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.

Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения. Освещение безопасности следует предусматривать в случаях, если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать:

– взрыв, пожар, отравление людей;

– длительное нарушение технологического процесса;

– нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы радио- и телевизионных передач и связи, диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения, канализации и теплофикации, установки вентиляции и кондиционирования воздуха для производственных помещений, в которых недопустимо прекращение работ и т. п.;

– нарушение режима детских учреждений независимо от числа находящихся в них детей.

Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать:

– в местах, опасных для прохода людей;

– в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.;

– по основным проходам производственных помещений, в которых работают более 50 чел.;

– в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более;

– в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы производственного оборудования;

– в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 чел.;

– в производственных помещениях без естественного света.

Освещение безопасности должно создавать на рабочих поверхностях в производственных помещениях и на территориях предприятий, требующих обслуживания при отключении рабочего освещения, наименьшую освещенность в размере 5 % освещенности, нормируемой для рабочего освещения от общего освещения, но не менее 2 лк внутри зданий и не менее 1 лк для территорий предприятий. При этом создавать наименьшую освещенность внутри зданий более 30 лк при разрядных лампах и более 10 лк при лампах накаливания допускается только при наличии соответствующих обоснований.

Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность на полу основных проходов (или на земле) и на ступенях лестниц; в помещениях – 0,5 лк, на открытых территориях – 0,2 лк.

Светильники освещения безопасности в помещениях могут использоваться для эвакуационного освещения.

Для аварийного освещения (освещение безопасности и эвакуационного) следует применять:

а) лампы накаливания;

б) люминесцентные лампы – в помещениях с минимальной температурой воздуха не менее 5 С и при условии питания ламп во всех режимах напряжением не ниже 90 % номинального;

в) разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного или быстрого повторного зажигания как в горячем состоянии после кратковременного отключения питающего напряжения, так и в холодном состоянии.

В общественных и вспомогательных зданиях предприятий выходы из помещений, где могут находиться одновременно более 100 чел., а также выходы из производственных помещений без естественного света, где могут находиться одновременно более 50 чел., или имеющих площадь более 1502, должны быть отмечены указателями.

Указатели выходов могут быть световыми со встроенными в них источниками света, присоединяемыми к сети аварийного освещения, и не световыми (без источников света) при условии, что обозначение выхода (надпись, знак и т. п.) освещается светильниками аварийного освещения.

При этом указатели должны устанавливаться на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворота коридора. Дополнительно должны быть отмечены указателями выходы из коридоров и рекреаций, примыкающих к помещениям, перечисленным выше.

Осветительные приборы аварийного освещения (освещения безопасности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими, включаемыми одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания рабочего освещения.

Светильники аварийного освещения могут быть автономными, т. е. работающими от встроенных в них аккумуляторов, или централизованного питания, когда их питание осуществляется от щитков аварийного освещения, или от отдельных аккумуляторов.

Для реализации автономного питания некоторые типы светильников по желанию заказчика комплектуются блоками аварийного освещения. Такие светильники в нормальном режиме работают как обычные светильники общего освещения, а при авариях переключаются в режим аварийного освещения. Поскольку в аварийном режиме требуется значительно меньшие освещенности, чем при нормальной работе, то при переходе в такой режим многоламповых светильников, в них остается в работе только одна лампа. Если для рабочего освещения выбраны светильники, комплектуемые блоками аварийного освещения, то по формуле (7) необходимо рассчитать количество светильников аварийного освещения, обеспечивающих требуемые нормы освещения безопасности или эвакуационного.

Если для рабочего освещения выбраны светильники без блоков аварийного освещения, то проектирование аварийного освещения производится в следующей последовательности:

1) выбор ИС аварийного освещения;

2) выбор светильников аварийного освещения;

3) выбор нормы освещенности аварийного освещения;

4) определение числа светильников аварийного освещения и их размещение в осветительной установке;

5) определение установленной и расчетной мощности аварийного освещения.

В качестве ИС аварийного освещения могут быть выбраны ИС рабочего освещения, либо можно использовать специальные аварийные светильники автономные или с централизованным электропитанием.

Характеристики некоторых светильников аварийного освещения и световых указателей приведены в табл. 5.



Таблица 5

Светильники аварийного освещения и световые указатели

Тип светильника

Тип лампы и мощность ИС

Тип КСС

Степень защиты

Способ питания

Время работы в аварийном режиме, ч

Длина светильника, мм

ЛБО 17

ЛЛ, 8 Вт

Г, Д

IР 20

автономный

1, 2, 3

490









централизованный







СИД, 8 Вт





автономный

1



ЛБО 20

ЛЛ, 8 Вт

М

IР 65

автономный

1, 2, 3

370









централизованный





ЛБО 29

КЛЛ, 9 Вт

Л

IР 22

автономный

1, 3

250

ЛБО 21

ЛЛ, 4 Вт

Д

IР 22

автономный

1

375

Световые указатели «Выход»

ДБО 01

СИД, 1 Вт

–

IР 22

централизованный



312







IР 54





285

ЛБО 11

ЛЛ, 4 Вт

–

IР 20

Централизованный ЭПРА



312

ЛБО 25-2х4

ЛЛ, 2х4 Вт

–

IР 20

Централизованный ЭПРА



385

НББ02-25

ЛН, 25 Вт

–

IР 20

централизованный








3.2 Проектирование электрической части ОУ



Питание ОУ от трансформаторных подстанций или от вводов в здание может осуществляться через магистральные щитки освещения и групповые щитки. Осветительные линии подразделяются на питающие, распределительные и групповые. Питающие линии – линии от источника питания (ИП) до магистрального щитка, а при его отсутствии – до группового. Распределительные осветительные линии – это линии от магистрального щитка освещения до групповых щитков. Групповые линии – это линии от групповых щитков до источников света. Питающие и распределительные линии имеют трехфазное 4-х или 5-ти проводное исполнение, а групповые линии могут иметь разную конфигурацию в зависимости от типа ламп, которые они питают. Для питания ЛН, трубчатых ЛЛ и КЛЛ используют однофазные трехпроводные групповые линии (фазный провод – L, нулевой рабочий – N, нулевой защитный – РЕ). Для питания газоразрядных ламп высокого давления (ГЛВД) с целью снижения коэффициента пульсации освещенности используют, как правило, трехфазные пятипроводные групповые линии.

При отсутствии требований к Кп, ГЛВД можно питать по однофазным групповым линиям.

Источники света, используемые для освещения помещений цеха, необходимо распределить по групповым линиям.

Согласно ПУЭ, каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ (МГЛ), ДНаТ, в это число включаются также штепсельные розетки. Для групповых линий, питающих ЛЛ мощностью до 80 Вт, рекомендуется присоединять до 60 ламп на фазу; для линий, питающих светильники с ЛЛ мощностью до 40 Вт включительно, может присоединяться до 75 ламп на фазу и мощностью до 20 Вт включительно – до 100 ламп на фазу.

Так как управление освещением производственных участков производится, как правило, автоматическими выключателями в групповом щитке, то необходимо питать ИС каждого участка по отдельным групповым линиям с учетом рекомендаций ПУЭ.

Этапы проектирования электрической части ОУ:

3.2.1 Выбор напряжения и источника питания ОУ

3.2.2 Выбор схемы питания ОУ

3.2.3 Выбор магистральных и групповых щитков

3.2.4 Выбор способов прокладки и марок проводников осветительных линий

3.2.5 Выбор сечений линий осветительной сети

3.2.6 Защита осветительных линий

При проектировании внутрицехового электроснабжения этапы проектирования электрической части ОУ производятся одновременно с выбором силового электрооборудования и сечений силовых линий.



3.2.1 Выбор напряжения и источника питания ОУ

На выбор уровня напряжения для питания осветительных приборов влияют:

а) класс помещения по опасности поражения электрическим током;

б) класс электротехнического оборудования по способу защиты от поражения электрическим током (класс 0 – защита обеспечивается только основной изоляцией; класс I – защита обеспечивается основной изоляцией с использованием защитного заземления; класс II – защита обеспечивается применением двойной или усиленной изоляции; класс III – использование безопасного сверхнизкого напряжения);

в) наличие устройства защитного отключения (УЗО);

г) высота установки светильников.

Согласно ПУЭ для питания осветительных приборов общего внутреннего освещения, как правило, должно применяться напряжение не выше 220 В переменного или постоянного тока. В помещениях без повышенной опасности напряжение 220 В может применяться для всех стационарно установленных светильников вне зависимости от высоты их установки.

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты II или III. Допускается использование светильников класса защиты I, в этом случае цепь должна быть защищена УЗО с током срабатывания до 30 мА.

Для питания светильников общего освещения может использоваться напряжение 380 В при соблюдении определенных условий, но лампы, выпускаемые на Uн = 380 В имеют большую единичную мощность (более 2 кВт), поэтому для внутреннего освещения практически не используются.

Питание электрического освещения, как правило, производится от общих для осветительной и силовой нагрузки цеховых трансформаторов с напряжением на низкой стороне 400 / 230 В (напряжение сети 380 / 220 В).

При большой плотности осветительной нагрузки может быть экономически целесообразна установка самостоятельных осветительных трансформаторов. В некоторых случаях применение осветительных трансформаторов необходимо:

1) если в цехе не менее 30 % от установленной мощности составляют силовые электроприемники, работа которых вызывает резкие колебания напряжения в сети (сварочное оборудование, электродуговые печи), что не позволяет обеспечить требуемое качество напряжения у ламп;

2) если номинальное напряжение силовых электроприемников 660 В, следовательно, низкое напряжение цеховых трансформаторов 690 / 400 В, а для питания ИС внутреннего освещения требуется напряжение 220 В. В этом случае должен производиться технико-экономический обоснованный выбор осветительных трансформаторов от сети высокого напряжения 10 (6) кВ или от шин цеховых трансформаторов 0,69 кВ.

Мощность осветительного трансформатора выбирается по условию:



Sнт ≥ Sроу = , кВА (11)



где Sнт – номинальная мощность трансформатора (25, 40, 63, 100, 160, 250), кВА; Sроу – полная расчетная осветительная нагрузка цеха, кВА; Рроу – активная расчетная мощность ОУ цеха, определенная по формуле (10)

сosφср – средневзвешенный коэффициент мощности ИС



сosφср = ,(12)



где Рр1, Рр2… Ррi – расчетные нагрузки однотипных ламп, имеющих одинаковый Cosφ, кВт; сosφ1, сosφ2… сosφi – коэффициенты мощности ламп; сosφ для ЛН равен 1,0; для ЛЛ – 0,9; для разрядных ламп высокого давления (ДРЛ, ДРИ, ДНаТ) – без компенсации реактивной мощности – 0,5, с компенсацией – 0,9.



3.2.2 Выбор схемы питания ОУ

На выбор схемы питания осветительных установок влияют следующие факторы:

1) мощность осветительной нагрузки;

2) вид аварийного освещения;

3) наличие трансформаторной подстанции в здании цеха;

4) наличие естественного освещения в помещениях цеха

При выборе схемы необходимо учесть требования и рекомендации ПУЭ по раздельности питания светильников рабочего освещения и светильников аварийного освещения:

1) Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников.

2) Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанции (распределительного пункта освещения) или, при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства.

3) Питание светильников и световых указателей эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения следует выполнять аналогично питанию светильников освещения безопасности (пункт 1).

В производственных зданиях без естественного света в помещениях, где может одновременно находиться 20 человек и более, независимо от наличия освещения безопасности должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам и световые указатели «выход», автоматически переключаемые при прекращении их питания на третий независимый внешний или местный источник (аккумуляторная батарея, дизель-генераторная установка и т. п.), не используемый в нормальном режиме для питания рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, или светильники эвакуационного освещения и указатели «выход» должны иметь автономный источник питания.

4) Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения общих групповых щитков не допускается.

Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков.

5) Рабочее освещение, освещение безопасности и эвакуационное освещение допускается питать от общих линий с электросиловыми установками или от силовых распределительных пунктов.

6) Использование сетей, питающих силовые электроприемники, для питания освещения безопасности и эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения не допускается. На рис. 2-8 приведены наиболее характерные схемы питания освещения производственных зданий.

В схемах, приведенных на рис. 2-6, используются магистральные щитки с целью увеличения осветительной нагрузки и возможности ее питания от шин РУНН КТП, где установлены мощные автоматические выключатели (минимальное значение номинального тока теплового расцепителя, как правило, составляет 100 А). Возможно непосредственное подключение групповых щитков к шинам КТП, если использовать либо последовательное включение с АВ в КТП автоматических выключателей, характеристики которых соответствуют пропускной способности питающей осветительной линии, либо применять в КТП АВ серии ВА 88, выбирая для подключения осветительной нагрузки АВ типа ВА 88-32, имеющий Iнтр = 16 А и высокую отключающую способность (40 кА).





Рис. 2. Схемы питания рабочего и аварийного освещения безопасности и эвакуационного от КТП: а – от двух однотрансформаторных КТП; б – от одной двухтрансформаторной КТП; 1 – КТП; 2 – магистральный щиток (пункт); 3 – групповой щиток рабочего освещения; 4 – групповой щиток аварийного освещения; 5 – линия питающей сети рабочего освещения; 6 – линия питающей сети аварийного освещения; 7 – питание рабочего освещения других участков здания или силовых потребителей



Рис. 3. Схема питания рабочего и эвакуационного освещения от однотрансформаторной КТП: 1 – КТП; 2 – магистральный щиток (пункт); 3 – групповой щиток рабочего освещения; 4 – групповой щиток эвакуационного освещения; 5 – линия питающей сети рабочего освещения; 6 – линия питающей сети эвакуационного освещения





Рис. 4. Схема питания рабочего и аварийного (безопасности и эвакуационного) освещения от двух магистральных шинопроводов: 1 – КТП; 2 – магистральный шинопровод; 3 – автоматический выключатель, устойчивый к току короткого замыкания; 4 – магистральный щиток (пункт); 5 – групповой щиток рабочего освещения; 6 – групповой щиток аварийного освещения; 7 – линия питающей сети рабочего освещения; 8 – линия питающей сети аварийного освещения; 9 – питание рабочего освещения других участков здания или силовых потребителей




Рис. 5. Схема перекрестного питания рабочего и аварийного (безопасности и эвакуационного) освещения: 1 – КТП; 2 – магистральный щиток; 3 – групповой щиток рабочего освещения; 4 – групповой щиток аварийного освещения; 5 – линия питающей сети рабочего освещения; 6 – линия питающей сети аварийного освещения





Рис. 6. Схема питания рабочего и эвакуационного освещения от одного магистрального шинопровода: 1 – КТП; 2 – магистральный шинопровод; 3 – автоматический выключатель, устойчивый к току короткого замыкания; 4 – магистральный щиток (пункт); 5 – групповой щиток рабочего освещения; 6 – групповой щиток эвакуационного освещения; 7 – линия питающей сети рабочего освещения; 8 – линия питающей сети эвакуационного освещения




Рис. 7. Схемы питания освещения безопасности и эвакуационного от силовой сети: а и б – ответвления от силовой сети; в – от силового распределительного пункта; 1– линия силовой питающей сети; 2 – силовой распределительный пункт; 3 – автоматический выключатель; 4 – линия к светильникам аварийного освещения; 5 – групповой щиток аварийного освещения; 6 – линия питающей сети аварийного освещения





Рис. 8. Схемы питания освещения от вводов в здания: а – питание светильников непосредственно от вводного устройства; б – питание от вводного устройства одного щитка; в – то же нескольких щитков рабочего или аварийного освещения; г – питание от вводно-распределительного устройства щитков рабочего и эвакуационного освещения; 1 – ввод в здание кабельной или воздушной линии; 2 – вводное устройство; 3 – вводно-распределительное устройство; 4 – групповой щиток рабочего или аварийного освещения; 5 – групповой щиток рабочего освещения; 6 – групповой щиток эвакуационного освещения; 7 – светильник рабочего или аварийного освещения



При использовании схем БТМ (блок «трансформатор – магистраль») возможны два варианта питания осветительной нагрузки: отпайкой до вводного автоматического выключателя (рис. 4) или от начала магистрального шинопровода с целью уменьшения потерь напряжения (рис. 6). С учетом рекомендаций ПУЭ для питания рабочего освещения при незначительной осветительной нагрузке возможно использование схем, представленных на рис. 7.

При отсутствии собственных КТП в здании цеха используются схемы питания освещения от вводов в здание, представленные на рис. 8.



3.2.3 Выбор магистральных и групповых щитков

В качестве магистральных и групповых щитков можно выбирать типовые щитки, которые комплектуются некоторыми типами АВ в определенном количестве, или корпуса для электрощитового электрооборудования (щиты распределительные), имеющие DIN-рейки для установки соответствующего количества автоматических выключателей любого типа из серии ВА.

Щиты распределительные подразделяются на встраиваемые (в нишу) и навесные (настенные)и имеют степень защиты IP30. В щитах можно разместить 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 или 72 модуля (однополюсных АВ). Вместо трех однополюсных АВ можно разместить в щите один трехполюсный автоматический выключатель.

Пример маркировки распределительного щита:



ЩРН – 18 М (3)



Щ – щит

Р – распределительный

Н (В) – навесной (встраиваемый в нишу)

18 – максимальное количество модулей, которые может разместить в щите данного типа

М – модернизированный

З – с замком

Типовые щитки выбирают по следующим условиям:

1) по степени защиты от воздействия окружающей среды;

2) по количеству отходящих линий;

3) по типу АВ в отходящих линиях (одно, двух, трех или четырехполюсные);

4) по номинальному току ввода.

Типовые щитки имеют либо коммутационные аппараты на вводе (автоматические или пакетные выключатели), либо зажимы для подключения питающей линии (глухое присоединение). По желанию заказчика некоторые типовые щитки могут комплектоваться УЗО (противопожарного назначения или для защиты от поражения электрическим током). При использовании УЗО для отходящих линий следует выбирать двухполюсные АВ для однофазных линий и четырехполюсные – для трехфазных. Данные по некоторым типам щитков приведены в прил. 17.

С целью уменьшения длины осветительных линий и обеспечения у наиболее удаленных ИС требуемые уровни напряжения следует размещать щитки в центре электрических нагрузок, в местах, удобных и доступных для обслуживания.



3.2.4 Выбор способов прокладки и марок проводников осветительных линий

В производственных участках групповые линии следует прокладывать открыто по строительным конструкциям. Питающие и распределительные линии в случае совпадения трасс можно прокладывать совместно с силовыми линиями по специальным конструкциям (в кабельных каналах, на лотках, в коробах и т. д.) или открыто по строительным конструкциям. Во вспомогательных помещениях осветительные линии прокладывают скрыто (в каналах строительных конструкций, в трубах под слоем штукатурки) или открыто в мини-кабельных каналах (легранах). При этом совместная прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями освещения безопасности и эвакуационного освещения не рекомендуется.

Для групповых линий следует применять кабели и провода с медными жилами. Питающие и распределительные линии, как правило, должны выполняться кабелями с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Для осветительной сети следует выбирать небронированные кабели с пластмассовой изоляцией: поливинилхлоридной (ВВГ, АВВГ, ВВГнг-LS, АВВГнг-LS), из сшитого полиэтилена (АПвВГ, ПвВГ, АПвВГнг, ПвВГнг) или с резиновой изоляцией (ВРГ, АВРГ, НРГ, АНРГ). Для групповых линий вспомогательных помещений допускается использовать специальный плоский трехжильный провод с двойной изоляцией – ПУНП (жилы медные сечением 1,5 и 2,5 мм2).

Однофазные групповые линии должны быть трехпроводными, трехфазные – пятипроводными. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

Питающие и распределительные линии могут иметь как четырех, так и пятипроводное исполнение.



3.2.5 Выбор сечений линий осветительной сети

Сечения линий выбираются по допустимому нагреву от длительно протекающего тока нагрузки и проверяются по потере напряжения и на соответствие выбранному аппарату защиты.



3.2.5.1 Выбор сечений по допустимому нагреву

Условие выбора:

Iр ≤ Iq (13)



где Iр – рабочий (расчетный) ток линии, А; Iq – длительно допустимый ток для выбранной марки проводника, А.

Расчетный ток для однофазной групповой линии определяется по формуле:



Iр = , А (14)



где Рр – расчетная мощность групповой линии, кВт, определяемая по формуле (8); cosφср – средневзвешенный коэффициент мощности, определяемый по формуле (12).

В трехфазных групповых линиях ИС распределяются по фазам согласно следующим рекомендациям:

1) при однорядном расположении светильников

– для одиночных светильников: А – В – С – А – В – С

– для сдвоенных светильников: АВ – СА – ВС – АВ – СА – ВС

2) при двух и более рядах светильников:

– для одиночных светильников:

первый ряд (и все нечетные) А – В С – А – В – С

второй ряд (и все четные) В – С – А – В – С – А

– для сдвоенных светильников:

первый ряд (и все нечетные) АВ – СА – ВС – АВ – СА – ВС

второй ряд (и все четные) ВС – АВ – СА – ВС – АВ – СА

При выборе рекомендуемого способа фазировки не нужно рассчитывать коэффициент пульсаций освещенности (Кп). При выборе любого другого способа фазировки такой расчет необходим.

Затем определяется расчетная мощность каждой фазы по формуле (8).

Расчетный ток определяется по формулам:

– для линий с одинаковой нагрузкой фаз по формуле (14), в которой Рр – расчетная мощность одной фазы групповой линии, кВт;

– для линии с различной нагрузкой фаз



Iр = , А (15)



где Рр max – расчетная мощность максимально загруженной фазы, кВт.

При использовании однофазных групповых линий для выбора сечения питающей (распределительной) линии по допустимому нагреву необходимо:

а) распределить однофазные групповые линии по фазам питающей, обеспечивая минимальную неравномерность загрузки фаз (нагрузку фаз определить суммированием расчетных мощностей групповых линий, запитанных от фазы);

б) определить расчетный ток самой загруженной фазы питающей линии по формуле (15);

в) выбрать сечение питающей (распределительной) линии по условию (13).

При трехфазных групповых линиях для выбора сечения питающей линии определить нагрузку фаз по формулам:



РРА = Ргр.1А + Ргр.2А + … + Ргр.nА, кВт

РРВ = Ргр.1В + Ргр.2В + … + Ргр.nВ, кВт (16)

РРС = Ргр.1С + Ргр.2С + … + Ргр.nС, кВт



где Ргр.1А, Ргр.2А, Ргр.nА и т. д. – расчетные мощности соответствующих фаз групповых линий.

Далее выполнить пункты б) и в).

Для распределительных и питающих линий расчетную мощность необходимо определять с учетом коэффициента спроса:

Рр = Кс (Ру + Δ РПРА), кВт (17)



где Кс принимается равным 1 при питании по линии одного щитка; при большем числе щитков Кс = 0,9 ÷ 0,95.

По условию (13) выбираются сечения фазных проводников. Сечения нулевых проводников выбираются согласно ПУЭ.

Сечение нулевых рабочих проводников (N) трехфазных питающих, распределительных и групповых линий с газоразрядными лампами при одновременном отключении всех фазных проводов линии должно выбираться:

– для участков сети, по которым протекает ток от ламп с компенсированными пускорегулирующими аппаратами, равный фазному независимо от сечения;

– для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными ПРА, равным фазному при сечении фазных проводников менее или равному 16 мм2 для медных и 25 мм2 для алюминиевых проводников, и не менее 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях, но не менее 16 мм2 для медных и 25 мм2 для алюминиевых проводников.

Сечение нулевых защитных проводников (РЕ) должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не мене 2,5 мм2 – при наличии механической защиты и 4 мм2 – при ее отсутствии.

Сечение PEN-проводников (совмещены функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводника) должно быть не менее сечения N-проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. 

Значения Iq приведены в части II методических указаний «Проектирование электроснабжения силовых электроприемников цеха».



3.2.5.2 Проверка сечений по потере напряжения

Напряжение, подводимое к лампе, значительно влияет на ее световой поток, поэтому в ПУЭ регламентируется максимально допустимое снижение напряжения на источниках света.

В осветительных сетях рабочего освещения производственных и общественных зданий на наиболее электрически удаленных от источника питания лампах должно быть напряжение не ниже 97,5 % от номинального, для аварийного освещения – не ниже 95 % от Uн. Под наиболее электрически удаленной лампой понимается ИС, для которого потери напряжения окажутся максимальными. Потери напряжения зависят не только от удаленности ИС, но и от единичной мощности лампы. Для люминесцентных трубчатых ламп потери напряжения определяются не для самой удаленной лампы, а для точки, находящейся в середине самого удаленного от источника питания ряда светильников с ЛЛ при условии, что к этой точке подключена нагрузка всех ламп этого ряда с учетом потерь в ПРА.

Для проверки сечений по потере напряжения необходимо привести схему группового щитка с указанием конфигурации только одной групповой линии (количество, тип и мощность ИС, расстояния между точками их подключения к линии), для остальных групповых линий указать их расчетные нагрузки (для трехфазных – пофазно), для питающей – длину.

Условие проверки сечений по потере напряжения:



ΔUΣ = ΔUтр + Δ Uпл + ΔUрл + ΔUгр.л ≤ Δ Uдоп, (18)



где ΔUтр – потери напряжения во вторичной обмотке цехового трансформатора, от которого запитан групповой щиток; ΔUпл – потери напряжения в питающей линии, %; ΔUрл– потери напряжения в распределительной линии, % ; ΔUгр.л – потери напряжения в групповой линии, %; ΔUдоп – допустимые потери напряжения, равные 7,5%.

ΔUтр зависит от типа трансформатора и коэффициента его загрузки, и определяются по формулам, приведенным во II части методических указаний, так как, как правило, осветительная и силовая нагрузка цеха запитываются от общего трансформатора.

Для однофазных групповых линий потери напряжения для самой удаленной лампы или середины самого удаленного ряда ЛЛ определяют по формуле:



ΔUгр.л = , % (19)



где М – момент нагрузки, кВт·м; S – выбранное сечение линии, мм2; С – коэффициент, зависящий от напряжения сети, материала проводника и конфигурации линии.

Для однофазных линий с медными жилами С = 12, с алюминиевыми – С = 7,4. Для трехфазных линий с равномерной нагрузкой фаз с медными жилами С = 72, с алюминиевыми – С = 44. Для трехфазных неравномерно нагруженных линий коэффициент С выбирается как для однофазных линий.

Момент нагрузки определяется по формуле:

М = ΣРРili, кВт ·м, (20)

где Ррi – расчетная мощность линии в i-ой точке, кВт; li – длина линии от щитка до точки приложения электрической нагрузки, м.

В трехфазных групповых линиях моменты нагрузки определяются пофазно для самых удаленных ламп каждой фазы по формуле (19): МА – момент нагрузки фазы А, МВ – фазы В, Мс – фазы С. Если моменты нагрузки фаз одинаковы, то такая линия считается равномерно нагруженной. Если моменты нагрузки различны, то определяется неравномерность нагрузки фаз (ΔМ):


ΔМ = 100, %(21)



Если ΔМ ≤ 15 %, то линия считается условно равномерно нагруженной, если ΔМ > 15 % – неравномерно нагруженной. Степень неравномерности загрузки фаз определяет величину уравнительных токов, которые протекают по фазным проводникам наряду с токами нагрузки, создавая в линии дополнительные потери напряжения. Для равномерно и условно равномерно нагруженных линий потери напряжения для всех фаз одинаковы и определяются по формуле:



ΔUгр.л =  = , %.(22)



Для неравномерно нагруженных линий потери напряжения определяются пофазно с учетом потерь напряжения от уравнительных токов по формулам:



ΔUА = ΔUФА + ΔUОА – 0,5 (ΔUОВ + Δ UОС), %

ΔUВ = ΔUФВ + ΔUОВ – 0,5 (ΔUОА + Δ UОС), % (23)

ΔUС = ΔUФС + ΔUОС – 0,5 (ΔUОА + Δ UОВ), %



где ΔUФА, ΔUФВ, ΔUФС – потери напряжения в фазах от токов нагрузки; ΔUОА, ΔUОВ, ΔUОС – потери напряжения в фазах от уравнительных токов.



ΔUФА = ; ΔUФВ = ; ΔUФС = ,(24)


ΔUОА = ; ΔUОВ = ; ΔUОС = , (25)



где S0 – сечение нулевого рабочего проводника.

Для питающей (распределительной) линии момент нагрузки определяют пофазно:



МА = РРАLПЛ, кВт ·м

МВ = РРВLПЛ, кВт ·м (26)

МС = РРСLПЛ, кВт ·м



Затем определяют неравномерность нагрузки фаз по формуле (20) и потери напряжения, ΔUПЛ (ΔUРЛ), либо по формуле (21), либо – (22) в зависимости от значения ΔМ.

Если условие (17) не выполняется, то необходимо увеличить сечения групповой и питающей (распределительной) линии и пересчитать потери напряжения. При этом следует учесть, что сечение групповой линии не следует увеличивать более 6 мм2 из-за ее разветвленности и большого числа соединений.



3.2.5.3 Проверка сечений на соответствие выбранному аппарату защиты

Т. к. для защиты осветительных линий используются АВ с комбинированными расцепителями, то проверка сечений производится по условию: Iq / Iнтр ≥ 1, (27)где Iнтр – номинальный ток теплового расцепителя АВ. Если условие (27) не выполняется, необходимо увеличить сечение линии.

Выбор сечений осветительных линий привести на примере одной групповой и одной питающей линий. Данные по выбору сечений остальных линий свести в табл. 6.

Таблица 6

Результаты выбора сечений осветительных линий

 Номер линии

 Способ прокладки

 Марка кабеля (провода)

 Длина линии, l, м

 Расчетная мощность линии, Рр, кВт

 Расчетный ток линии, Iр, А

 Сечение по допустимому нагреву, Sн, мм2

 Длительно допустимый ток, Iq, А 

 Момент нагрузки, М, кВт ·м

 Потери напряжения в линии, ΔUЛ, %

 Потери напряжения суммарные, ΔU Σ, %

 Сечение, выбранное по потере напряжения, S ΔU, мм2

 Длительно допустимый ток, Iq, А (S ΔU)

 Номинальный ток теплового расцепителя, IНТР, А

 Окончательно выбранное сечение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



3.2.6 Защита осветительных линий

Согласно ПУЭ осветительные сети в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий требуют защиты не только от токов КЗ, но и от токов перегрузки. Длительная перегрузка наиболее вероятна в осветительных линиях, по которым запитываются ИС и розеточная нагрузка. В связи с этим осветительные щитки комплектуются АВ с комбинированными расцепителями, имеющими обратно зависимую от тока характеристику срабатывания (с возрастанием тока время отключения уменьшается). Наличие розеток обуславливает возможность прямого прикосновения к токоведущим частям, поэтому осветительные линии, питающие розеточную нагрузку, должны иметь блоки УЗО, отдельно устанавливаемые или встроенные в автоматические выключатели. При использовании блоков УЗО однофазные групповые линии защищаются двухполюсными АВ, а трехфазные – четырехполюсными.

В целях обеспечения селективности защиты и если это не приводит к завышению сечения проводников, ток каждого аппарата защиты рекомендуется принимать не менее чем на две ступени большим тока предыдущего аппарата. Разница не менее чем на одну ступень обязательна при всех условиях, однако, если водные АВ осветительных щитков приняты с расцепителями только в целях большей устойчивости этих автоматов к токам КЗ, то требование к селективности защиты на них не распространяется. Номинальные токи тепловых расцепителей следует выбирать по расчетным токам защищаемых участков сети с учетом пусковых токов ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления (ГЛВД). В табл. 7 приведены рекомендации по выбору Iнтр с учетом пусковых токов ИС. Выбор АВ по остальным параметрам аналогичен автоматическим выключателям в силовых линиях и приведен в части II методических указаний. Расцепители АВ в осветительных линиях допускается не проверять по чувствительности их действия, если обеспечено соотношение между длительно допустимым током проводника и номинальным током теплового расцепителя по условию (26).



Таблица 7

Выбор Iнтр автоматических выключателей с учетом пусковых токов источников света

Аппараты защиты

Отношение номинального тока теплового расцепителя автомата к рабочему току линии, не менее



для ламп накаливания

Для ГЛВД

для люминесцентных ламп

Автоматические выключатели с тепловыми расцепителями:

– с уставками менее 50 А

– с уставками 50 А и выше





1,0

1,0





1,4

1,0





1,0

1,0

Автоматические выключатели с комбинированными расцепителями:

– с уставками менее 50 А

– с уставками 50 А и выше





1,4

1,4





1,4

1,0





1,0

1,0


4. Методические указания по выполнению графической части проекта ОУ



Согласно ГОСТ 21.608-84 «Внутреннее электрическое освещение (переиздан в октябре 2002 г.) на планах осветительных установок» наносят и указывают:

– строительные конструкции и строительные оси;

– наименования помещений, кроме помещений жилых домов. Допускается наименования помещений приводить в экспликации помещений по форме 1 (табл. 8) в соответствии с нумерацией и наименованием, указанным на чертеже.



Таблица 8

Экспликация помещений





– классы взрывоопасных и пожароопасных зон, категорию и группу взрывоопасных смесей для взрывоопасных зон;

– нормируемую освещенность от общего освещения (за исключением жилых помещений);

– светильники (в жилых домах – места их установки), их количество и типы;

– количество и мощность ламп в светильниках;

– высоту установки светильников (кроме потолочных);

– привязочные размеры для светильников или рядов светильников к элементам строительных конструкций или координационным осям здания (сооружения). Привязочные размеры допускается не проставлять, если места установки светильников ясны без указания привязочных размеров или если привязочные размеры приведены на чертежах интерьеров. В этом случае должна быть дана ссылка на соответствующие чертежи;

– комплектные распределительные устройства на напряжение до 1000 В, относящиеся к питающей сети (распределительные щиты, щиты станций управления, распределительные пункты, ящики и шкафы управления, вводно-распределительные устройства) и их обозначения;

– групповые щитки и их обозначения;

– понижающие трансформаторы;

– выключатели, штепсельные розетки;

– линии питающей, групповой сети и сети управления освещением, их обозначения, сечение и, при необходимости, марку и способ прокладки;

– другое электрическое оборудование, относящееся к внутреннему освещению.

Пример оформления плана ОУ для производственного здания приведен на рис. 9.

Порядок записи условных обозначений на планах ОУ приведен в прил. 18, условные графические изображения – в прил. 19.

Кроме этого на планах ОУ приводят данные о групповых щитках по форме 3а (табл. 9) и принципиальные схемы питающей сети.




Рис. 9. План ОУ производственного помещения



Принципиальные схемы питающей сети выполняют в однолинейном изображении согласно требованиям стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) на правила выполнения электротехнических схем и в соответствиис требованиями ГОСТ 21.608-84.

Пример оформления принципиальной схемы питающей сети приведен в прил. 20.

Допускается не выполнять принципиальные схемы питающей сети при количестве групповых щитков не более четырех и при условии, что все сведения о питающей сети приведены на плане.


Таблица 9

Данные о групповых щитках с автоматическими выключателями






Приложение 1

План механического цеха







Сведения об электрических нагрузках

Номер на плане

Наименование электроприемника

Установленная мощность ЭП, кВт





Номер варианта





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1-3

13-15

Токарно-винторезный станок

4,6

4

4

3,8

3,2

4

4,5

4,2

4,4

4,4

4-6

Трубогибочный станок

7

7,5

7,2

8,3

6,4

6,6

6

7

7,5

7

7-9

Пресс ножницы

4,5

4

4,2

3,5

3,8

4,2

3,7

4,5

4,4

4,3

10-12

Пресс листогибочный

15

12

12,5

11

14

16

16,4

14

13

13

16,17

41,42

Кран-балка ПВ=40%

10

8,5

7,5

11

12

13

14

14

14

14

18-26

Токарно-винторезный станок

3,2

3,2

3,2

3

2,8

2,8

3,3

3,3

3,4

3,5

 27-32

Токарно-винторезный станок

12

10,2

11

11,5

11

10,8

10,6

8,5

9,2

9,4

 33-36

Универсальный круглошлифоваль-ный станок

5,2

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1

5,2

5,2

 37-40

Внутришлифовальный станок

7,6

7,4

6,8

6,6

6,7

6,6

6,6

6

6

5,5

43,44

Молот пневматический

7

6,8

6,6

6,4

6,4

7

7

7,5

8,2

8,4

 45-47

Электропечь сопротивления

30

25

28

32

34

24

28

29

24

30

48-49

Молот пневматический

10

7.5

8

10.5

11

12

13

15

11

12

50-54

Печь муфельная

2,6

1,8

1,6

2

2,2

2,4

2,4

2,2

2,8

1,8

55,56

Сварочный агрегат ПВ=50 %

28

15,5

14

17

18

19

22

24

32

30

57-61

Трансформатор сварочный ПВ=40 %

14

12

14

16

10

12

16

16

14

12

62-63

Пр-тель сварочный

12

14,5

12,5

12

14

14,5

14,5

14

15

1

 64-66

Машина электросварочного

точения

25

22,5

22,5

20

24

20

24

22,5

27,5

28

 67-70

Вентилятор

12

11

7,5

7,5

11

15

11

11

15

15,5






Рис. План ремонтно-механического цеха



Сведения об электрических нагрузках

Номер на плане

Наименование электроприемника

Установленная мощность ЭП, кВт





Номер варианта





1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1-3,

7-9,

13-15

Токарно-винторезный станок

3,5

3,0

2,8

2,7

3,2

3,5

3,6

3,4

3,0

2,8

4-6

Настольно-сверлильный станок

2,0

1,8

1,6

1,6

1,4

2,2

2,2

1,6

1,4

2,2

10-12

Универсально-фрезерный станок

3,5

3,0

4,2

3,5

3,1

4,1

2,8

3,0

3,2

3,6

16, 21

Намоточный станок

2,8

2,0

2,4

2,1

2,1

2,2

2,6

2,6

3,2

3,1

17-20, 22, 23

Точильный станок

2,5

1,8

1,8

2,0

2,0

1,6

2,1

2,1

1,6

1,7

24, 26, 30, 32, 34

Трубогибочный станок

4,0

3,5

3,5

3,8

4,2

4,4

4,1

4,1

4,5

2,8

27,31,35

Сварочный агрегат, ПВ=40%

12

18

24

15

18

20

15

17

22

30

 28

Ножницы

7,0

7,5

7,5

6,6

6,6

6,1

7,1

5,9

6,5

6,4

25, 29, 33

Пресс кривошипный

10,0

8,5

8,8

8,9

8,9

9,1

9,1

8,0

7,5

11,0

36-39, 42-45

Машина электросварочная, ПВ = 50 %

15

14

16

12

14

16

17

10

15

14

40, 41

Преобразователь сварочный

20

24

25

22

18

16

22

24

26

20

46-49, 54-57

Электропечь сопротивления

20

16

18

19

19

21

21

24

25

26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50, 53

Шкаф сушильный

2,0

1,8

1,7

1,6

2,2

2,1

1,8

1,9

2,0

2,0

51, 52

Молот ковочный

10,0

7,5

7,8

8,8

8,8

9,9

9,2

9,4

9,5

8,4

58, 59

Станок трубогибочный

7,0

7,5

6,6

6,5

6,4

7,8

7,2

7,3

7,4

8,0

60, 61

Трубоотрезной станок

2,8

2,0

2,1

2,5

1,8

1,9

2,4

2,6

2,3

2,3

62, 63

Плоскошлифовальный станок

12

10

10

14

14,5

10,5

10,9

11

12,5

12

64-67

Пресс листозагибочный

15

15

16

14

12

12

12

10,5

14

15

68-71

Вентилятор

10

11

7,5

7,5

11

7,5

5,5

5,5

7,5

11




Рис. План инструментального цеха



Сведения об электрических нагрузках

Номер на плане

Наименование электроприемника

Установленная мощность ЭП, кВт





Номер варианта





1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1-3

Вертикально-фрезерный станок

13

14

17

15

18

10

14

16

13

19

4, 5

Фрезерный станок с ЧПУ

12

14

10

16

20

17

15

18

12

22

6, 7

Универсально-фрезерный станок

19

10

12

18

11

12

17

18

16

14

8-11

Токарно-револьверный станок

12

14

15

13

16

14

17

15

12

19

12, 13

Токарно-винторезный станок

10

14

15

18

12

17

20

18

13

11

14-21

Настольно-сверлильный станок

12

13

7,5

14

16

20

16

13

15

14

22-24

Резьбонарезной полуавтомат

2,5

1,5

2,5

3,5

2,5

3,5

4,5

4

3,5

3

25, 26

Заточной станок

14

12

13

17

15

19

10

16

10

17

27

Листозагибочная машина

15

18

12

20

22

19

21

17

16

14

28-31

Точильно-шлифовальный станок

13

12

16

11

17

15

14

18

19

11

32-34

Вертикально-сверлильный станок

12

15

10

17

13

19

18

14

11

16

35, 36

Радиально-сверлильный станок

13

18

10

14

19

16

17

12

15

14

37, 38

Универсально-заточной станок

11

14

12

17

10

17

15

13

11

18

39

Плоскошлифовальный станок

10

11

14

16

19

13

15

17

18

12

40, 41

Полировальный станок

18

19

17

14

15

10

16

12

11

13

42

Сварочная машина

15

18

16

10

19

17

14

11

14

19

43-48

Сварочная кабина

14

17

15

16

18

19

17

14

16

15

49, 50

Вентилятор

18

12

14

10

10

16

18

20

24

16





Рис. План кузнечного цеха


Сведения об электрических нагрузках

Номер на плане

Наименование электроприемников

Установленная мощность ЭП, кВт





Номер варианта





1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1,30

Кран-балка ПВ=40 %

40

30

50

24

15

20

34

28

40

20

18

Пресс

60

50

40

40

50

60

32

50

70

40

2-5

Фрезерный станок

8

12

6

7

10

9

14

8

16

7

7,10

Трубогибочный станок

10

10

20

20

30

15

18

12

10

14

6,9,12,26

Шлифовальный станок

6

8

7

6

14

12

8

10

12

8

8,11,13, 14,24

Сварочный трансформатор ПВ=25 %

20

20

20

40

40

50

50

50

40

40

31

Вентилятор

12

8

10

4

2

6

4

8

10

7

15,27

Сушильный шкаф

40

24

12

12

8

16

14

20

15

8

16,17

Закалочная печь

30

30

28

20

20

40

100

60

50

40

19-23

Токарный станок

18

12

6

10

6

17

9

14

15

6

24-26

Станок с ЧПУ

20

18

14

25

16

10

20

12

16

25

31,32,37

Сверлильный станок

4

6

5

8

11

7

4

10

15

4

28,29

Электрованна

26

28

14

40

60

40

50

70

20

30

34,36

Электромолот

22

12

44

60

40

70

30

34

19

25

38

Поворотный кран

6

8

7

9

5

8

7

10

6

5

33,40

Вентилятор горна

10

14

12

12

14

19

20

10

20

15

35

Обдирочный станок

24

14

8

12

14

16

10

13

17

21

39

Нагревательная плита

14

20

8

15

15

8

6

13

8

10





Рис. План деревообрабатывающего цеха


Сведения об электрических нагрузках

Номер на плане

Наименование электроприемника

Установленная мощность ЭП, кВт





Номер варианта





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1-4

Шлифовальный станок

10

20

15

22

18

11

16

14

19

17

5,6

Сверлильный станок

7

6

8

10

9

5

11

8.5

9

8

7,8

Сушильный шкаф

60

55

40

65

70

38

44

50

39

35

9-12

Фуговальный станок

21

27

19

15

17

16

20

22

24

18

13-15

Циркулярная пила

18

16

14

17

19

15

12

20

21

13

16-18

Пресс

10

9

12

8

14

16

12

8

15

7

19-23

Токарный станок

15

18

13

16

12

14

19

11

10

17

24,25

Полировочный станок

20

22

27

28

18

15

21

16

19

14

26,27

Фрезерный станок

16

19

12

10

8

14

13

17

15

11

28,29

Клееварка

5

8

6

9

7

4

10

11

5,5

7,5

30,31

Сварочный трансформатор ПВ=40 %

50

40

44

58

60

62

48

52

48

55

32-34

Точильный станок

8

6

7

5

10

11

9

12

8,5

9

35,36

Вентилятор

10

9

8

6

7

8.5

5

11

6,5

8

37

Кран-балка ПВ=40 %

22

20

19

16

21

24

18

15

17

23





Рис. План литейного цеха




Сведения об электрических нагрузках


Номер на плане

Наименование электроприемников

Установленная мощность ЭП, кВт





Номер варианта





1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1-4

Литьевая машина

22

26

24

25

21

20

29

27

24

23

5-8

Литьевая машина

26

30

22

27

25

20

28

26

24

29

9-11

Очистной барабан

17

19

10

16

15

11

17

18

12

14

12,13

Электротермическая печь

30

50

30

35

45

40

30

25

25

30

14-21

Плавильная электропечь

55

45

40

65

50

50

60

45

65

65

22-25

Электротермическая печь

24

20

22

28

20

26

30

24

29

25

26,27

Сушильный шкаф

12

13

15

16

19

11

17

14

18

10

28-31

Электрозакалочная печь

19

17

21

23

15

16

18

20

13

14

32,33

Электротермическая печь

75

80

100

95

60

90

85

110

70

65

34,35

Электропечь индукционная

60

55

50

84

66

48

39

62

74

78

36

Голтовочный барабан

17

16

19

15

14

18

10

11

14

12

37,38,39

Кран-балка ПВ=25 %

10

19

18

12

16

15

17

15

18

11

40-44

Вентилятор

13

15

18

22

15

17

14

12

10

18




Приложение 2

Рекомендуемые источники света для производственных помещений при системе общего освещения



Характеристики зрительной работы по требованиям к цветоразличению

Освещенность, лк

Минимальный индекс цветопередачи источников света, Rа

Диапазон цветовой температуры источников света, Тц, К

Примерные типы источников света

1

2

3

4

5

Контроль цвета с очень высокими требованиями к цветоразличению (контроль готовой продукции на швейных фабриках, тканей на текстильных фабриках, сортировка кожи, подбор красок для цветной печати и т.п.)

300 и более

90

5000-6000



62ЛДЦ, ЛДЦ УФ, (ЛХЕ)

Сопоставление цветов с высокими требованиями к цветоразличению (ткачество, швейное производство, цветная печать и т.д.)

300 и более

85

3500-6000

ЛБЦТ, ЛДЦ, ЛДЦ УФ

Различение цветных объектов при невысоких требованиях к цветоразличению (сборка радиоаппаратуры, прядение, намотка проводов и т.п.)

500 и более

300, 400





150, 200





Менее 150

50



50





45





40

3500-6000



3500-5500





3000-4500





2700-3500

ЛБ, (ЛХБ), МГЛ

ЛБ, (ЛХБ), МГЛ, НЛВД+МГЛ

ЛБ, (ЛХБ), НЛВД+МГЛ, ДРЛ

ЛБ, ДРЛ, НЛВД+МГЛ (ЛН, КГ)

Требования к цветоразличению отсутствуют (механическая обработка металлов, пластмасс, сборка машин, инструментов и т.п.)

500 и более

300, 400





150, 200







Менее 150

50



40





29







25

3500-6000



3500-5000





2600-4500







2400-3500



63ЛБ, (ЛХБ), МГЛ

ЛБ, (ЛХБ), МГЛ, (ДРЛ), НЛВД+МГЛ

ЛБ (ЛХБ), МГЛ, (ДРЛ), НЛВД+МГЛ, НЛВД+ДРЛ

ЛБ, (ДРЛ), НЛВД

(ЛН, КГ)


Приложение 3



Рекомендуемые источники света для производственных помещений при системе комбинированного освещения



Характеристики зрительной работы по требованиям к цветоразличению

Освещенность при системе комбинированного освещения, лк

Минимальный индекс цветопередачи источников свет, Rа

Диапазон цветовой температуры источников света, Тц, К

Примерные типы источников света для освещения





общего

местного

общего

местного

общего

местного

1

2

3

4

5

6

7

8

Контроль цвета с очень высокими требованиями к цветоразличению (контроль готовой продукции на швейных фабриках, тканей на текстильных фабриках, сортировка кожи, подбор красок для цветной печати и т.п.)

150 и более

85

90

5000-6000

5000-6000

ЛБЦТ, (ЛДЦ)



64ЛДЦ, ЛДЦ УФ, (ЛХЕ)

Сопоставление цветов с высокими требованиями к цветоразличению (ткачество, швейное производство, цветная печать и т.д.)

150 и более

50

85

3500-5000

3500-6000

ЛБ, (ЛХБ), МГЛ

ЛБЦТ, ЛДЦ, ЛДЦ УФ

Различение цветных объектов при невысоких требованиях к цветоразличению (сборка радиоаппаратуры, прядение, намотка проводов и т.п.)

500









300, 400











150, 200

50









40











35

50









50











50

3500-6500







3200-5000









3000-4500

3500-5500







3500-5000









3600-5000

ЛБ, ЛХБ), МГЛ, НЛВД+МГЛ

ЛБ, (ЛХБ), МГЛ, (ДРЛ), НЛВДМГЛ

ЛБ, (ЛХБ), НЛВД+МГЛ, МГЛ, (ДРЛ)

ЛБ, (ЛХБ)









ЛБ, (ЛХБ)







65





ЛБ, (ЛХБ)

Требования к цветоразличению отсутствуют (механическая обработка металлов, пластмасс, сборка машин, инструментов и т.п.)

500









300, 400











150, 200

50









35











25

50









50











50

3500-6000







3200-5000









2400-4500

2800-5500







2800-5000









2800-4500

ЛБ, (ЛХБ), МГЛ, НЛВД

МГЛ

ЛБ, (ЛХБ), МГЛ, (ДРЛ), НЛВД+МГЛ

ЛБ, (ЛХБ), НЛВД, МГЛ, (ДРЛ)

ЛБ, (ЛХБ)









ЛБ, (ЛХБ)











ЛБ, (ЛХБ)



Примечания к табл. Приложений 2 и 3

1. Применение ламп НЛВД допускается для работ разрядов VI-VIII

2. Для помещений без естественного света при работе с невысокими требованиями к цветоразличению указанный в таблицах диапазон цветовых температур следует ограничить пределами 3500-5000 К при уровнях освещенности более 300 лк.

3. Люминесцентные лампы ЛДЦ УФ имеют в ультрафиолетовой области спектра состав излучения, близкий к естественному, что важно при контроле тканей и бумаги, изготовленных с оптическим отбеливателем.

4. В скобках в таблицах указаны энергетически менее эффективные источники света.





Приложение 4

Рекомендуемые источники света для общего освещения жилых и общественных зданий



Требования к освещению

Характеристика зрительной работы по требованиям к цветоразличению

Освещенность, лк

Минимальный индекс цветопередачи источников света, Rа

Диапазон цветовой температуры источников света, Тц, К

Примерные типы источников света

1

2

3

4

5

6

Обеспечение зрительного комфорта в помещениях при выполнении зрительных работ А-В разрядов

Сопоставление цветов с высокими требованиями к цветоразличению и выбор цвета (специализированные магазины «Ткани», «Одежда» и т. п.)

Сопоставление цветов с высокими требованиями к цветоразличению (кабинеты рисования, обслуживающих видов труда, закройные отделения в ателье, залы заседаний республиканского значения, химические лаборатории, выставочные залы, макетные и т. п.)

От 300 до 500

От 300 до 500

«150 «300

90



85



85

3500-6000



3500-5000



3500-4500

ЛДЦ, (ЛХЕ)



ЛБЦТ, (ЛЕЦ, ЛХЕ)

ЛБЦТ, (ЛЕЦ)



Различение цветных объектов при невысоких требованиях к цветоразличению (комнаты кружков учебных заведений, универсамы, торговые залы магазинов, ателье химической чистки одежды, обеденные залы, крытые бассейны, спортзалы, кладовые пунктов проката, магазинов). Требования к цветоразличению отсутствуют (кабинеты, рабочие комнаты, конструкторские, чертежные бюро, читательские каталоги, архивы, книгохранилища и т. д.) 

От 300 до 500



«150 «300







Менее 150





От 300 до 500

«150 «300

Менее 150

55





50









50







55



50



45

3500-5000





3000-4500









2700-3500







3500-5000



3000-4500



2700-3500

ЛБ, ЛБЦТ, МГЛ, (ЛХБ, ЛЕЦ)

ЛБ, ЛБЦТ, МГЛ**, (ЛХБ, ЛЕЦ, ДРЛ, МГЛ+ НЛВД)

ЛБ, МГЛ+НЛВД, (ГЛН, ЛН)

ЛБ, МГЛ, (ЛХБ, ЛЕЦ)

ЛБ, МГЛ, (ЛХБ)

ЛБ, МГЛ

Обеспечение психоэмоциона-льного комфорта в помещениях с разрядами зрительных работ Г-Ж

Различение цветных объектов при невысоких требованиях к цветоразличению (концертные залы, зрительные залы театров, клубов, актовые залы, вестибюли и т. п.)

Требования к цветоразличению отсутствуют (зрительные залы кинотеатров, лифтовые холлы, коридоры, проходы, переходы и т. п.)

От 300 до 500



«150 «300

Менее 150



Менее 150

80





55



50





45

2700-4500





2700-4200



3000-3500





2700-3500

ЛБЦТ, КЛТБЦ, (ЛЕЦ)

ЛБ, ЛБЦТ, КЛТБЦ, (ЛХБ, ЛЕЦ)

ЛБ, МГЛ + НЛВД

ЛБ, (ГЛН, ЛН, ДРЛ**)

Обеспечение зрительного и психоэмоциона-льного комфорта в помещениях жилых зданий

Различение цветных объектов при невысоких требованиях к цветоразличению:

жилые комнаты, кухни,





прихожие, ванные комнаты

Требования к цветоразличению отсутствуют: лестничные клетки, лифтовые холлы, вестибюли





100





50

Менее 100





80





80

45





2700-4000





2700-4000

3000-3500





КЛТБЦ, ЛТБЦЦ*, ЛЕЦ*, ЛБ*,

(ГЛН, ЛН)

КЛТБЦ, ЛТБЦЦ*, ЛЕЦ*, ЛБ*,

(ГЛН, ЛН)

ЛБ



Примечание – В таблице в скобках указаны энергетически менее эффективные источники света.

* Рекомендуются трубчатые маломощные, фигурные (U-образные и кольцевые) и компактные люминесцентные лампы.

** Лампы ДРЛ с высоким красным отношением (Фк > 10 %).





Приложение 5

Основные характеристики ламп накаливания общего назначения



Тип лампы

Номинальное напряжение, В

Мощность лампы, Рл, Вт

Световой поток, Фл, лм

Срок службы, Т, час

Цоколь

Вакуумные

В 220-230-15

22

15

105

1000

Е27

В 220-230-25

220

25

220

1000

Е27

Газонаполненные (технический аргон)

Б 220-240-40

220

40

415

1000

Е27

Б 220-240-60

220

60

715

1000

Е27

Б 220-240-75

220

75

950

1000

Е27

Б 220-240-100

220

100

1350

1000

Е27

Г 220-230-150

220

150

2100

1000

Е27

Г 220-240-200

220

200

2920

1000

Е27

Г 220-230-300

220

300

4610

1000

Е40

Г 220-230-500

220

500

8300

1000

Е40

Г 220-230-750

220

750

13100

1000

Е40

Г 220-230-1000

220

1000

18600

1000

Е40

Газонаполненные (криптоновые)

БК 220-240-40

220

40

460

1000

Е27

БК 220-240-60

220

60

790

1000

Е27

БК 220-230-75

220

75

1020

1000

Е27

БК 220-230-100

220

100

1450

1000

Е27




Приложение 6

Основные характеристики линейных люминесцентных ламп серии Т8 (диаметр 26 мм)



Тип лампы (обозначение)

Мощность, Рл, Вт

Цветовая температура, Тц, К

Класс качества цве-топередачи или Rа

Световой поток,

Фл, лм

Длина лампы, мм

Срок службы, Т, час

Аналог российского ИС по цветности излучения

1

2

3

4

5

6

7

8

ЛБ 18

18

3500

Rа=60

1060

604

12000

–

ЛД 18



6500

Rа=70

880







ЛЕЦ 18



5000

Rа=90

880







ЛБ 36

36

3500

Rа=60

2800

1214

12000

–

ЛД 36



6500

Rа=70

2300







ЛЕЦ 36



5000

Rа=90

2150







ЛБ 58

58

3500

Rа=60

4800

1515

12000

–

ЛЕЦ 58



5000

Rа=90

3330







LT 15W/940

15

4000

1 А

650

438

15000

ЛХБ

LT 15W/960



6000









ЛД

LT 18W/940

18

4000

1 А

1000

590

15000

ЛХБ

LT 18W/960



6000









ЛД

LT 18W/860

18

6000

1 В

1300

590

15000

ЛД

LT 18W/840



4000









ЛХБ

LT 18W/835



3500



1350





ЛБ

LT 18W/830



3000









ЛТБ

LT 18W/760

18

6000

2 А

1050

590

15000

ЛД

LT 18W/640



4000

2 В

1200





ЛХБ

LT 18W/740



4000

2 А

1150





ЛХБ

LT 18W/530



3000

3

1200





ЛТБ

1

2

3

4

5

6

7

8

LT 30W/940

30

4000

1А

1600

895

15000

ЛХБ

LT 30W/960



6000









ЛД

LT 36W/940

36

4000

1 А

2350

1200

15000

ЛХБ

LT 36W/960



6000



2300





ЛД

LT 36W/860



6000

1 В

3250





ЛД

LT 36W/840



4000



3350





ЛХБ

LT 36W/835



3500









ЛБ

LT 36W/830

36

3000









ЛТБ

LT 36W/760



6000

2 А

2500

1200

15000

ЛД

LT 36W/640



4000

2 В

2900





ЛХБ

LT 36W/740



4000

2 В

2700





ЛХБ

LT 36W/530



3000

3

2900





ЛТБ

LT 58W/950

58

5000

1 А

3700

1500

15000

ЛЕЦ

LT 58W/960



6000









ЛД

LT 58W/860



6000

1 В

5000





ЛД

LT 58W/840



4000



5200





ЛХБ

LT 58W/835



3500









ЛБ

LT 58W/830



3000









ЛТБ

LT 58W/760

58

6000

2 А

4000

1500

15000

ЛД

LT 58W/640



4000

2 В

4600





ЛХБ

LT 58W/740



4000

2 А

4150





ЛХБ

LT 58W/530



3000

3

4600





ЛТБ

LT 58W/535



3500

3

4600





ЛБ

TL 18W/930

18

3000

1 А

940

590

15000 с ПРА,

20000 с ЭПРА

ЛБ

TL-D 36W/930

36





2250

1200





TL-D 58W/930

58





3650

1500





TL-D 18W/940

18

4000

1 А

1000

590



ЛХБ

TL-D 36W/940

36





2400

1200





TL-D 58W/940

58





3850

1500





TL-D 18W/927

18

2700

1 А

927

590



ЛТБ

TL-D 36W/927

36





2300

1200





TL-D 58W/927

58





3600

1500





TL-D 18W/940

18



4000



1 А

1000

590



ЛХБ

TL-D 36W/940

36





2400

1200





TL-D 58W/940

58





3850

1500





TL-D 18W/927

18

2700

1 А

927

590



ЛТБ

TL-D 36W/927

36





2300

1200





TL-D 58W/927

58





3600

1500





TL-D 18W/950

18

5000

1 А

960

590



ЛЕЦ

TL-D 36W/950

36





2300

1200





TL-D 58W/950

58





3650

1500





TL-D 18W/965

18

6500

1 А

870

590



ЛД

TL-D 36W/965

36





2100

1200





TL-D 58W/965

58





3350

1500





TL-D 18W/827

18

2700

1 В

1350

590

15000 с ПРА

20000 с ЭПРА

ЛТБ

TL-D 18W/830



3000









ЛБ

TL-D 18W/840



4000









ЛХБ

TL-D 36W/827

36

2700

1 В

3350

1200

15000 с ПРА

20000 с ЭПРА

ЛТБ

TL-D 36W/830



3000









ЛБ

TL-D 36W/840



4000









ЛХБ

TL-D 58W/827

58

2700

1 В

5200

1500

15000 с ПРА

20000 с ЭПРА

ЛТБ

TL-D 58W/830



3000









ЛБ

TL-D 58W/840



4000









ЛХБ

TL-D 18W/530

18

3000

3

1250

590

15000 с ПРА

20000 с ЭПРА

ЛБ

TL-D 18W/640



4000

2 В

1200





ЛХБ

TL-D 18W/765



6500

2 А

1050





ЛД

TL-D 36W/530

36

3000

3

2975

1200

15000 с ПРА

20000 с ЭПРА

ЛБ

TL-D 36W/60



4000

2 В

2850





ЛХБ

TL-D 36W/765



6500

2 А

2500





ЛД

TL-D 58W/530

58

3000

3

4700

1500

15000 с ПРА

20000 с ЭПРА

ЛБ

TL-D 58W/640



4000

2 В

4600





ЛХБ

TL-D 58W/765



6500

2 А

4000





ЛД



Примечание:

1. Класс качества цветопередачи 9 – 1 А (Rа= 90-100); 8 – 1 В (Rа=80-89); 7 – 2 А (Rа=70-79); 6 – 2 В (Rа=60-69); 5 – 3 (Rа=50-59). 2. Цветовая температура: 27 – 2700 К, 30 – 3000 К; 40 – 4000 К; 50 – 5000 К; 60 – 6000 К; 65 – 6500 К. 3. Пример маркировки лампы: LT 18W/960 – люминесцентная трубчатая лампа, мощность 18 Вт, класс цветопередачи- 1 А; цветовая температура – 6000 К. 4. Цоколь приведенных в табл. ИС-G13.




Приложение 7

Основные характеристики люминесцентных трубчатых ламп серии Т5

Тип лампы (обозначение)

 Мощность, W

 Напряжение, V

 Класс качества цветопередачи 

 Световой поток, лм

 Длина, мм

 Длина, мм

 Цоколь

1 

2

3

4

5

6

7

8

Лампы типа В10 LIGHT

LT 14 WT5-EQ/960

14

220-240

1 А

925

16

549

G5

LT 21 WT5-EQ/960

21

220-240

1 А

1450

16

849

G5

LT 28 WT5-EQ/960

28

220-240

1 А

2000

16

1149

G5

LT 35 WT5-EQ/960

25

220-240

1 А

2500

16

1449

G5

LT 24 WT5-HQ/960

24

220-240

1 А

1350

16

549

G5

LT 39 WT5-HQ/960

39

220-240

1 А

2400

16

849

G5

LT 54 WT5-HQ/960

54

220-240

1 А

3400

16

1149

G5

LT 80 WT5-HQ/960

80

220-240

1 А

4700

16

1449

G5

Лампы типа NATURE Super

LT 14 WT5-EQ/076

14

220-240

1 В

900

16

549

G5

LT 21 WT5-EQ/076

21

220-240

1 В

1400

16

849

G5

LT 28 WT5-EQ/076

28

220-240

1 В

1950

16

1149

G5

LT 35 WT5-EQ/076

25

220-240

1 В

2450

16

1449

G5

LT 24 WT5-HQ/076

24

220-240

1 В

1300

16

549

G5

LT 39 WT5-HQ/076

39

220-240

1 В

2300

16

849

G5

LT 54 WT5-HQ/076

54

220-240

1 В

340

16

1149

G5

LT 80 WT5-HQ/076

80

220-240

1 В

4600

16

1449

G5



Примечание:

1. В табл. приведены характеристики ламп фирмы Narva. 2. Срок службы ламп – 20000 часов. 3. Лампы серии Т5 выпускают фирмы Osram (обозначение FН и FQ), Philips (обозначение НЕ и НQ) c цветовой температурой 2700, 3000, 4000 и 6000 К и индексом цветопередачи Rа = 85.




Приложение 8

Характеристики компактных люминесцентных ламп со встроенными аппаратами включения



Тип лампы (обозначение)

Форма лампы

Мощность, Рл, Вт

Световой поток, лм

Цветовая температура, Тц, К

Диаметр, мм

Длина, мм

Цоколь

Срок службы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EMS D9W-3US-960

3U

9

520

6400

42

110

E14/E27

10000

EMS W9W-3US-930

3U

9

520

3000

42

110

E14/E27

10000

EMS D11W-3US-960

3U

11

720

6400

42

117

E14/E27

10000

EMS W11W-3US-930

3U

11

720

3000

42

117

E27

10000

EMS D15W-3US-960

3U

15

900

6400

42

130

E27

10000

EMS W15W-3US-930

3U

15

900

3000

42

130

E27

10000

EMS W15W-4US-930

4U

15

940

3000

47

110

E27

12000

EMS D20W-4US-960

4U

20

1150

6400

47

120

E27

12000

EMS D23W-4US-960

4U

23

1200

6400

47

130

E27

12000

EMS W23W-4US-930

4U

23

1200

3000

47

130

E27

12000

EMS D9W-SPS-860

Spiral

9

610

6400

42

120

E14

8000

EMS W9W-SPS-827

Spiral

9

610

2700

42

120

E14

8000

EMS W11W-SPS-827

Spiral

11

750

2700

42

120

E27

8000

EMS D13W-SPS-860

Spiral

13

830

6400

42

135

E27

8000

EMS W15W-SPS-827

Spiral

15

960

2700

42

135

E27

8000

EMS D20W-SPS-860

Spiral

20

1250

6400

47

145

E27

8000

EMS W25W-SPS-827

Spiral

25

1470

2700

47

155

E27

8000

EMS D35W-4U-860

4U

35

2100

6400

72

195

E27

8000

EMS W35W-4U-827

4U

35

2100

2700

72

195

E27

8000

EMS D55W-4U-860

4U

55

3250

6400

72

240

E27

10000

EMS W55W-4U-827

4U

55

3250

2700

72

240

E27

10000

EMS D85W-4U-860

4U

85

4840

6400

88

330

E40

12000

EMS D85W-4U-860

4U

85

4840

6400

88

330

E40

12000

EMS D105W-4U-860

4U

105

6030

6400

88

360

E40

12000

EMS D105W-4U-860

4U

105

6030

6400

88

360

E40

12000

OS DULUX EL

3W/41-827

2U

3

100

2700

30

115

E14

13000

OS DULUX EL

5W/41-827



5

240



36

121





OS DULUX EL

7W/41-827

2U

7

400

2700

45

134

E14

13000



4U







45

129

E27



OS DULUX EL

11W/41-827

2U

11

600

2700

45

143

E14

13000



4U







45

138

E27



OS DULUX EL

15W/41-827

40

15

900

2700

52

140

E27

13000

OS DULUX EL

20W/41-827



20

1200



52

154





OS DULUX EL

23W/41-827



23

1500



58

173





MARVA

TRDNIC 9W/960

Spiral

9

290

6000

60

118

E27

12000

MARVA

TRONIC 11W/960



11

455



60

123





MARVA

TRONIC 15W/960



15

630



60

132





MARVA

TRONIC 20W/960



20

840



60

145





MARVA

TRONIC 23W/960



23

1020



60

152





KLE 5W 1U/860

1U

5

200

6000

45

135

E14

10000

KLE 5W 1U/827





240

2700









KLE 7W 2U/860

2U

7

300

6000

46

134

E14

10000

KLE 7W 2U/827





350

2700





E27



KLE 9W 2U/860

2U

9

360

6000

46

146

E27

10000

KLE 9W 2U/827





400

2700









KLE 11W 2U/860

2U

11

570

6000

46

156

E27

10000

KLE 11W 2U/827





600

2700









KLE 15W 2U/860

2U

15

850

6000

46

179

E27

10000

KLE 15W 2U/827





900

2700









KLE 15W 3U/860

3U

15

800

6000

52

142

E27

10000

KLE 15W 3U/827





850

2700









KLE 20W 3U/860

3U

20

1000

6000

52

154

E27

10000

KLE 20W 3U/827





1050

2700









KLE 23W 3U/860

3U

23

1200

6000

52

172

E27

10000

KLE 23W 3U/827





1250

2700












Приложение 9

Характеристики светодиодных ламп



Тип лампы (обозначение)

Кол-во светодиодов

Мощность, Вт

Световой поток, лм

Напряжение, В

Цоколь

Срок службы

1

2

3

4

5

6

7

LED 6

6

0,3

10

220

E27

50000

LED 12

12

0,6

20







EHR 16-15LED

15

1,3

45

220

E27

50000

EHR 16-18LED

18











EMS LED PAR 38

60

7

390

220

E27

50000

EMS LED PAR 30

36

4,5

260







EMS LED PAR 20

15

1,5

52







LED E27-W

9

1,5

45

220

E27

50000

LED E27 RGB



2,5

75







LED E27-G100-18L-240V-W

18

3

100

220

E27

50000

LED E27-G120-18L-240V-W



1,5

50










Приложение 10

Основные характеристики газоразрядных ламп высокого давления (ГЛВД)



Тип лампы (обозначение)

Мощность, Вт

Световой поток, лм

Длина, мм

Диаметр, мм

Цоколь

Срок службы Т, час

1

2

3

4

5

6

7

Дуговые ртутные люминесцентные (Ra=40-50)

ДРЛ 50

50

2,0

130

56

Е27

10000

ДРЛ 80

80

3,6

165

81



12000

ДРЛ 125

125

5,9

184

91



12000

ДРЛ 250

250

13,5

227

91

Е40

12000

ДРЛ 400

400

24,0

292

122



15000

ДРЛ 700

700

41,0

368

152



12000

ДРЛ 1000

1000

57,0

410

181



10000

ДРЛ 2000

2000

120,0

445

187



6000

НРМ-Em 50W

50

1,9

130

55

E27

24000

НРМ-Em 80W

80

3,8

160

71



24000

НРМ-Em 125W

125

6,3

175

76



24000

НРМ-Em 250W

250

12,0

227

91

E40

24000

НРМ-Em 400W

400

22,0

284

121



24000

НРМ-Em 700W

700

42,0

339

150



24000

НРМ-Em 1000W

1000

57,0

355

160



24000

Металлогалогенные (Ra=65÷90)

ДРИ 70 (Тц=3000)

70

6,3

156

32

Е27

9000

CDM-TD 70W/830 (Ra=82, Тц=3000)

70

6,5

85

17

RX7S

ЭПРА, 9000

CDM-TD 70W/942 (Ra=92, Тц=4200)



6,0









OS HQI-T 70W/NDL (Ra=80, Тц=4200)

70

5,5

84

25

G12

6000

OS HQI-T 70W/NDL (Ra=80, Тц=30000)



5,2









ДРИ 150 (Тц=3000)

150

13,5

211

47

Е40

9000

CDM-TD 150 W/830 (Ra=82, Тц=3000)

150

13,25

85

17

RX7S

9000

CDM-TD 150 W/942 (Ra=92, Тц=4200)



14,2









MHN-TD 70W (Ra=80, Тц=4200)

70

5,7

85

17

RX7S

ЭПРА, 6000

MHN-TD 70W (Ra=75, Тц=3000)



6,2









MHN-TD 150W (Ra=85, Тц=4200)

150

12,9

85

17

RX7S

ЭПРА, 6000

MHN-TD 150W (Ra=75, Тц=3000)



13,8









ДРИ-250 (Тц=4200)

250

19,0

227

48

E40

6000

OS HQI-T 250/D (Ra=90-100, Тц=5300)



20,0

225

46



10000

MHL-Ec 250W



19,0

227

90



9000

ДРИ-400 (Тц=4200)

400

33,0

290

48

E40

6000

OS HQI-ВT 400/D (Ra=90-100, Тц=5200)



32,0

275

62



10000

OS HQI-T 400/N (Ra=60-69, Тц=3700)



42,0

275

42



6000

MHL-Ec 400W



32,0

283

120



9000

ДРИ-700 (Тц=4200)

700

56,0

345

80

Е40

6000

ДРИ-1000 (Тц=4200)

1000

103,0

345

80

Е40

3000

MHL-Ec 1000W



90,0

370

165



9000

ДРИ-2000 (Тц=4200, Uн=380В)

2000

200,0

430

100

Е40

2000

ДРИ-3500 (Тц=4200, Uн=380В)

3500

350,0

430

100

Е40

1500

Натриевые трубчатые

ДНаТ-50

50

3,5

130

55

Е27

6000

QS NAV-Т50



4,4

156

37



25000

ДНаТ-70

70

5,6

165

42

Е27

6000

QS NAV-Т70



6,5

156

37



25000

ДНаТ-100

100

9,8

165

42

Е27

6000

ДНаТ-100

100

9,5

211

48

Е40

6000

QS NAV-Т100



10,0

211

46



25000

ДНаТ-150

150

14,0

211

48

Е40

10000

QS NAV-Т150



17,5

211

46



25000

ДНаТ-250

250

24,0

250

48

Е40

15000

QS NAV-Т250



33,0

257

46



25000

ДНаТ-400

400

50,0

278

48

Е40

15000

QS NAV-Т400



55,5

285

46



25000

ДНаТ-700

700

84,0

335

82

Е40

15000

ДНаТ-1000

1000

125,0

415

82



15000

HPS-T 50W

50

3,5

156

70

E27

24000

HPS-T 70W

70

6,0

156

72





HPS-T 100W

100

9,8

181

75

Е40

24000

HPS-T 150W

150

14,5

227

91





HPS-T 250W

250

27,0

227

91





HPS-T 400W

400

48,0

284

121





HPS-T 1000W

1000

130,0

355

160





Натриевые эллипсоидные с нанесенным покрытием

НРS-Em 50W

50

3,3

156

70

Е27

24000

НРS-Em 70W

70

5,8

156

72





НРS-Em 100W

100

8,5

181

75

Е40

24000

НРS-Em 150W

150

14,0

227

91





НРS-Em 250W

250

25,0

227

91





НРS-Em 400W

400

47,0

284

121





НРS-Em 1000W

1000

120,0

355

160





Натриевые эллипсоидные без покрытия

НРS-Eс 50W

50

3,5

156

70

Е27

24000

НРS-Eс 70W

70

5,8

156

72





НРS-Eс 100W

100

9,0

181

75

Е40

24000

НРS-Eс 150W

150

15,0

227

91





НРS-Eс 250W

250

27,0

227

91





НРS-Eс 400W

400

48,0

284

121





НРS-Eс 1000W

1000

130,0

355

160









Приложение 11

Основные характеристики светильников для производственных помещений



Тип светильника

Кол-во и мощность ламп

Светотехнический класс

Тип КСС

Степень защиты

КПД, %

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

НППОЗ

100

П

Д

IP65

70



НСП03

60

Р

М

IP54

60



НСП11

100

200

500

Н

М

IP52

67

Для взрыво- и пожароопасных зон классов В-Iб, В-IIа, П-I, П-II

НСП20

500

1000

Н

Д, Г

IP20

77

67



НСП17

100

200,500,

1000

П,



Н

Д, Г,

Л, К

IP20



IP54

80



72



ЛПП24

1х18, 2х18

1х36, 2х36

2х58

Н

Д

IP65

65

L=673 мм, ЭПРА

L=1283 мм, ЭПРА

L=1583 мм, ЭПРА

ЛСП22

2х58

Н

Д

5'3

75

L=1625 мм

ЛСП39

1х18, 2х18

1х36, 2х36

Н

Д

IP65

70

L=675 мм

L=1280 мм

ЛСП24

1х18,2х18

1х36, 2х36

1х58, 2х58

П

Д

IP65

70

L=680 мм

L=1300 мм

L=1600 мм

1

2

3

4

5

6

7

КРК 118

1х18

Н

М

IP65

91

ЭПРА, Э/м ПРА L=645 мм,

потолочные

КРК 218

2х18











КРК 136

1х36









Потолочные L=1257 мм, ЭПРА, Э/м ПРА

КРК 236

2х36











КРК 158

1х58









Потолочные L=1557 мм, ЭПРА, Э/м ПРА

КРК 258

2х58











TL418

4х18

П

Д, Г

IP20

73

Встраиваемый L=610 мм, Т8 ЭПРА, блок аварийного освещения

TL218

2х18

П

Д, Г

IP20

42÷63

Потолочный L=620 мм, Т8, блок аварийного освещения

TL236

2х36

П

Г, Д

IP20

43÷79

потолочный, L=1230 мм Т8 ЭПРА, блок аварийного освещения

TLWP118

1х18

П

Д

IP20

59

Потолочный блок аварийного освещения

TLWP136

1х36







64

Потолочный L=1271 мм, ЭПРА, блок аварийного освещения

TLWP158

1х58







67

Потолочный L=1565 мм, ЭПРА, блок аварийного освещения

TLWP218

2х18







61

Потолочный L=662 мм, блок аварийного освещения

TLWP236

2х36







63

Потолочный L=1267 мм, ЭПРА, блок аварийного освещения

TLWP258

2х58







60

потолочныйL=1565 мм, ЭПРА, блок аварийного освещения

ЛСП-01В

2х36,

2х58

Н

М

Д

IP64

75

60

сosφ=0,92

ЛСП-04У

1х18, 1х36

2х18, 2х36

Н

М Д

IP65

80

65

сosφ=0,85

ЛПП-07В

1х18,1х36

1х58, 2х18

2х36, 2х58



П



Д



IP65

60

сosφ=0,95

ЛСП47

1х18, 2х18

1х36, 2х36

1х58, 2х58



П



Д

IP54

IP20

70

L=675 L=1280 L=1580 ЭПРА

Э/м ЭПРА сosφ=0,85

ЛСП51

2х18

1х36, 2х36

1х58, 2х58



Р



Д

IP54

IP20

80

L=620 L=1230 L=1530 сosφ=0,85

ЛПБ-01В

1х11

2х11



Н



Д



IP54

65

Для КЛЛ

ЛПП-05В

2х11







60



РСП01

ДРЛ-125, 400, 700, 1000

П

Г, Д

IP23

IP53





РПП-02В

ДРЛ-250

Н

Д Л

IP54

IP23

80

70

сosφ=0,8

РПП-03В

РПП-04В

ДРЛ-80, 125

Р

Л

IP65

60

сosφ=0,85

РВП-03В

РВП-04В

ДРЛ-80, 125

Р

Л

IP65

60

сosφ=0,85

РСП-04В

ДРЛ-250, 400

Н

Д Г

IP54

IP23

60

65

сosφ=0,85

РСП-05

ДРЛ-125, 250, 400, 700, 1000

П

Л Г К

5'3

IP20

IP54

70



РСП-02В

ДРЛ-80, 125

Н

Д

IP54





1

2

3

4

5

6

7

РСП08

ДРЛ-125, 250, 400

П

Д, Г, К

IP20

IP23

IP53

IP54

60



РПП01

ДРЛ-80, 125

Н

Д

IP54

60

сosφ=0,4

РСП-08-700

ДРЛ-700

Н

Г Д

IP54

IP23

60

65

сosφ=0,85

РСП-10В-1000

ДРЛ-1000

П

Г

IP23

IP64

70

60

сosφ=0,85

TL08WМН

1х70

1х150

П

К, Г

IP20

54÷60

ЭПРА, тип лампы СДМ-ТД/МНN

TL20WМН

1х70

1х150

П

Г, Л

IP20

47/55

ЭПРА,

лампа СДМ-ТД/ МНN (аналог ДРИ)

ЖПП01-70

ДНаТ-70

П

Д

IP54

60

сosφ=0,4

ЖПП-02В

ДНаТ-250, 400

П

Г, Л

IP54

IP23

60

70

сosφ=0,8

ЖПП-03В

ЖПП-04В

ДНаТ-70, 100

П

Д

IP65

60

сosφ=0,85

ЖВП-03В

ЖВП-04В

ДНаТ-70, 100

П

Д

IP65

60

сosφ=0,85

ЖСП-04В

ДНаТ-250, 400

П

К, Г, Д

IP54

IP23

60

65

сosφ=0,85

ЖСП-07В-150

ДНаТ-150

П

К, Г

IP54

IP23

60

70

сosφ=0,85

ЖСП-09В-1000

ДНаТ-1000

П

Г

IP64

IP23

60

70

сosφ=0,85

ЖВП36

ЖПП36

ДНаТ-250, 400

Н

Л

IP65

65



ЖСП50

ДНаТ-100, 150, 250

П

К, Г

IP54

IP23

60

65



ЖСП51

ДНаТ-250, 400

П

К, Г, Д

IP65

IP23

70



ЖСП71

ДНаТ-150, 400

П

К, Г

IP44

IP23





ЖСП72

ДНаТ-150, 250, 400

П

К, Г

IP65

IP23





РСП12-700

ДРЛ-700

П

Г, Д

IP54

62

соs=0,4

РСП16-400

ДРЛ-400

П

Г, Д

IP54

62

сosφ=0,5

РСП 20

ДРЛ-250, 400, 700

П

Г, Д

IP23

IP54

62

сosφ=0,5

РСП-17В

ДРЛ-250

Н

Г, М

IP54

70

сosφ=0,85

РСП30-400

ДРЛ-400

П

К, Г, Д

IP65

IP54

70



РПП36-250

ДРЛ-250

Р

Л

IP65

65



РСП50

ДРЛ-400, 700, 1000

Н

Г, Д, Л

IP54

IP23

60/

65



РПС50

ДРЛ-125, 250

П

К, Г

IP54

IP23

60/

65



РСП51

ДРЛ-25, 400, 700, 1000

П

К, Г, Д

IP65

IP23

70,

60/

65



ГПП01-125

ДРИ-125

Н

Д

IP54

60

сosφ=0,45

ГПП-02В-250

ДРИ-250

Р

Г, Л

IP54

IP23

60

70

сosφ=0,8

ГСП-04В

ДРИ-259, 400

Н

Д Г

IP54

IP23

60

65

сosφ=0,85

ГСП-09В

ДРИ-700, 1000

П

Г

IP23

IP64

70

60

сosφ=0,85

ГСП30

ДРИ-400, 700

П, Н

К, Д, Л

IP65

IP54

70



ГПП36

ДРИ-250,400

Р

Л

IP65

65



ГСП50

ДРИ-100, 150, 250, 400

П

К, Г, Д, Л

IP54

60



ГСП51

ДРИ-250, 400

П, Н

К, Г, Д, Л

IP65

70



ГСП71

ДРИ-150, 250, 400

П

К, Г

IP44

IP23

65



ГСП72

ДРИ-150, 250, 400

П

К, Г

IP23

IP65

65



ГСП57

ДРИ-250, 400

П

Л

IP22

60



Взрывозащищенные светильники













НСП18Вех-200

ЛН-200

П

Д

1ЕхdIIТ3





НСП 23-200

ЛН-200

Н

Д

2Ехed

IIcT2

IP54

65



НСП47-200

ЛН-200

П

Д

1Ехd

IIT3

75



AVN118

Т8 1х18

2х18





Н





Д, М

1ExnAIIT4, 1ExnAIIT5, IP66



L=670

L=1275

L=1560

ЭПРА, блок аварийного освещения сosφ=0,98

AVN218













AVN136

Т8 1х36

2х36











AVN236













AVN158

Т 8 1х58

2х58











1

2

3

4

5

6

7

РСП-11 Вех-125

РСП-11 Вех-250

ДРЛ-125



ДРЛ-250

Р

М

1ExdсIICT4

1ExdсIICT5

IP65

60



РСП-18Вех-125

ДРЛ-125

Р

М

1ExdсIICT4

IP65

60



РСП25

ДРЛ-125, 250

Н

Д

1ExdсIICT4

IP65

70



РСП38М

ДРЛ-80, 125, 250

Р

Ш

1ExdeIICT5 / Т4

IP65

60



ГСП-11Вех-250

ДРИ-250

Н

Д

1ExdeIICT4

IP65

70



ЖСП-11Вех

ДНат-100, 150

Н

Д

1ExdeIICT6

1ExdeIICT4

60



ЖСП-18Вех-70

ДНаТ-70

П

Д

1ExdeIICT4

70



ЖСП 47-70

ДНаТ-70

П/Н

Д

1ExdeIICT3

65





Примечания:

1. Светильники со степенью защиты IP20 могут использоваться для освещения общественных помещений

2. При наличии необходимых сведений можно производить выбор светильников по каталогам заводов-изготовителей.





Приложение 12

Характеристики светильников для общественных помещений



Тип светильника

Кол-во и мощность ламп

Светотехнический класс

Тип КСС

Степень защиты

КПД, %

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

ЛПО02

1х18, 2х18, 4х18

1х36, 2х36, 3х36

2х58

П

Д

IP20

65

L=665 мм

L=1270 мм

L=1575 мм

ЛПО 09У

4х18

2х36, 4х36

Н

Д

IP20

55

L=640 мм

L=1250 мм

ЛПО 11У

1х18

1х36

Н

Д

IP20

50

L=638 мм

L=1248 мм

ЛПО 37

1х18, 2х18

1х36, 2х36

Н

Д

IP20

60

L=625 мм

L=1240 мм

ЛПО60

2х18, 4х18

6х18

2х36, 4х36

Н

Д

IP20

50

L=650 мм



L=1255 мм

ЛПО 70

1х18, 2х18

1х36, 2х36

Н

М

IP20

85

L=620 мм

L=1230 мм

BAT.R 118

1х18

П

Д

IP20

84

L=625 мм

BAT.R 218

2х18











BAT.R 136

BAT.R 236

1х36

2х36









L=1225 мм

BAT.R 158

1х58









L=1550 мм

BAT.R 258

2х58











ARS/S 118

ARS/S 218

1х18

2х18

П

Г

IP20

60

Потолочный L=625 мм

ARS/S 418

4х18











ARS/S 136

1х36









Потолочный L=1250 мм

ARS/S 236

2х36











ARS/S 436

4х36









Потолочный L=1555 мм

ARS/S 158

1х58











ЛПО71

2х18, 4х18

2х36, 4х36

П

Г

IP20

55

618 мм ЭПРА

1228 Э\м ПРА

ЛВО 13

2х18, 4х18

2х36, 4х36

2х58, 4х58

П

Д

IP20

58

L=595 мм ЭПРА

L=1195 мм Э/м

L=1505 мм ПРА

ЛВО10-4х18

4х18

П

Г

IP20

60

L=617

PTF/R 314

Т5, 3х14

П

Д

IP20

62

Встраиваемый ЭПРА L=300 L=595

PTF/R 414

Т5, 4х14











PTF/R 228

Т5, 2х28











PTF/R 328

Т5, 3х28











PTF/R 428

Т5, 4х28











ЛСО 05

1х18, 2х18

1х36, 2х36

Р

Д

IP20

55

L=630 мм

L=1250 мм

ALS.OPL 118

1х18

П

Д

IP54

68

L=659 мм потолочные

ALS.OPL 418

4х18











 ALS.OPL 136

1х36

П

Д





L=1270 мм

ALS.OPL 236

2х36











ALS.OPL 158

1х58









L=1570 мм

ALS.OPL 258

2х58











ЛПО 25М

1х18, 2х18

1х36, 2х36

1х58, 2х58

П

Д

IP65

70

L=680 мм

L=1280 мм

L=1585 мм

TL06W

КЛЛ, 2х13, 2х18

П

Д

IP20

48 ÷64

сosφ=0,9 потолочные ЭПРА

TL08W

КЛЛ, 2х18, 2х26, 2х32, 2х42

П

Д

IP20

52 ÷77

Потолочные, ЭПРА сosφ=0,9

TL-10W

КЛЛ, 2х26, 2х32, 2х42, 2х57

П

Д

IP20

57 ÷75

Потолочные, ЭПРА, сosφ=0,9

ФБ003-15

КЛЛ 1Х15

П

Д

IP53

60

ЭПРА

ФВ005-20

КЛЛ, 1х20

Н

Д

IP20

70

ЭПРА





Приложение 13

Нормы освещенности и качественные показатели освещения для производственных помещений



Характеристика зрительной работы

Наименьший или эквивалентный размер объекта различения, мм

Разряд зрительной работы

Подразряд зрительной работы

Контраст объекта с фоном

Характеристика фона

Искусственное освещение

Естественное освещение

Совмещенное освещение













Освещенность, лк

Сочетание нормируемых величин показателя ослепленности и коэффициента пульсации

КЕО, ℓн, %













при системе комбинированного освещения

при системе общего освещения



 при верхнем или комбинированном освещении

при боковом освещении

при верхнем или комбинированном освещении

при боковом освещении













всего

в т.ч. от общего



Р

Кп, %









1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Наивысшей точности

Менее 0,15 

1

а

Малый

Темный

5000

4500

500

500

-

-

20

10

10

10















б

Малый

Средний

Средний

Темный

4000

3500

400

400

1250

1000

20

10

10

10

–

–

6,0

2,0







в

Малый

Средний

Большой

Светлый

Средний

Темный

2500

2000

300

200

750

600

20

10

10

10









Очень высокой точности

От 0,15 до 0,30

II

а

Малый

Темный

4000

3500

400 400

–

–

20

10

10

10















б

Малый

Средний

Средний

Темный

3000

2500

300

300

750

600

20

10

10

10















в

Малый

Средний

Большой

Светлый

Средний

Темный

2000



1500

200



200

500



400

20



10

10



10

–

–

4,2

1,5

Высокой точности

 От 0,30 до 0,50

III

а

Малый

Темный

2000

1500

200

200

500

400

40

20

15

15















б

Малый

Средний

Средний

Темный

1000

750

200

200

300

200

40

20

15

15















в

Малый

Средний

Большой

Светлый

Средний

Темный

750



600

200



200

300



200

40



20

15



15

–

–

3,0

1,2

Средней точности

Св. 0,5 до 1,0

IV

а

Малый

Темный

750

200

300

40

20

4

1,5

2,4

0,9







б

Малый

Средний

Средний

Темный

500

200

200

40

20















в

Малый

Средний

Большой

Светлый

Средний

Темный

400

200

200

40

20















г

Средний

Большой

Светлый

«Средний

–

–

200

40

20









Малой точности 

Св. 1 до 5

V

а

Малый

Темный

400

200

300

40

20

3

1

1,8

0,6







б

Малый

Средний

Средний

Темный

–

–

200

40

20















в

Малый

Средний

Большой

Светлый

Средний

Темный

–

–

200

40

20















г

Средний

Большой

Светлый

«Средний

–

–

200

40

20









Грубая (очень малой точности)

 Более 5

VI



Независимо от характеристик фона и контраста с фоном

–

–

200

40

20

3

1

1,8

0,6



Работа со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах 

Более 0,5

VII



То же

–

–

200

40

20

3

1

1,8

0,6



периодическое при постоянном пребывании людей в помещении



VIII

б

То же



–

–

75

–

–

1

0,3

0,7



периодическое при периодическом пребывании людей в помещении





в

То же





50





0,7

0,2

0,2





Общее наблюдение за инженерными коммуникациями





г

То же

–

–

20

–

–

0,3

01

0,2

0,1









Примечания:

1. Для освещения помещений следует использовать, как правило, наиболее экономичные разрядные лампы. Использование ламп накаливания для общего освещения допускается только в случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности использования разрядных ламп.

2. Освещенность при использовании ламп накаливания следует снижать по шкале освещенности:

а) на одну ступень при системе комбинированного освещения, если нормируемая освещенность составляет 750 лк и более;

б) то же, общего освещения для разрядов I-V, VI;

в) на две ступени при системе общего освещения для разрядов VI и VIII.

3. Показатель ослепленности регламентируется только для общего освещения (при любой системе освещения)

4. Нормы освещенности, приведенные в табл., следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:

а) при работах I-IV разрядов, если зрительная работа выполняется более половины рабочего дня;

б) при повышенной опасности травматизма, если освещенность от системы общего освещения составляет 150 лк и менее (работа на дисковых пилах, гильотинных ножницах и т. п.);

в) при специальных повышенных санитарных требованиях (на предприятиях пищевой и химико-фармацевтической промышленности), если освещенность от системы общего освещения – 500 лк и менее;

г) при работе или производственном обучении подростков, если освещенность от системы общего освещения – 300 лк и менее;

д) при отсутствии в помещении естественного света и при постоянном пребывании работающих, если освещеннось от системы общего освещения составляет 750 лк и менее.

5. Коэффициент пульсации Кп указан для системы общего освещения или для светильников местного освещения при системе комбинированного освещения. Кп от общего освещения в системе комбинированного не должен превышать 20% при питании источников света переменным током частотой менее 300 Гц.





Приложение 14

Нормы освещенности и качественные показатели для общественных и административно-бытовых помещений



Характеристика зрительной работы

Наименьший или эквивалентный размер объекта различения, мм

Разряд зрительной работы

Подразряд зрительной работы

Относительная продолжительность зрительной работы при направлении зрения на рабочую поверхность, %

Искусственное освещение

Естественное освещение











освещенность на рабочей поверхности от системы общего освещения, лк

цилиндрическая освещенность, лк

показатель дискомфорта, М

коэф-т пульсации освещенности, Кп,%

КЕО, ℓн, %при



















верхнем или боковом

боковом









Независимо от продолжительности зрительной работы

300

200

150

100

75

50

60

90

90

Не регламентируется

3,0

2,5

2,0

1,0

0,7

0,5



Независимо от размера объекта излучения

То же

Ж





З

1





2

Независимо от продолжительности зрительной работы

75





50

Не регламентируется

40

15

3,0

1,0







1

2

То же

30

50

То же

60

20

2,5

0,7



Более 0,5

В

1

Не менее 70

150

50

60

20

2,0

0,5







2

Менее 70

100

Не регламентируется

60

20

2,0

0,5





Примечания:

1. Наименьшие размеры объекта различения и соответствующие им разряды зрительной работы устанавливаются при расположении объектов различения не более 0,5 м от работающего при среднем контрасте объекта различения с фоном и светлым фоном. При уменьшении (увеличении) контраста допускается увеличения (уменьшение) освещенности на 1 ступень по шкале освещенности.

2. Нормы освещенности следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:

а) при работе А-В разрядов при специальных повышенных санитарных требованиях (например, в некоторых помещениях общественного питания и торговли);

б) при отсутствии в помещениях с постоянным пребыванием людей естественного освещения;

в) при повышенных требованиях к насыщенности помещения светом для зрительных работ Г-Е (зрительные и концертные залы и т. п.);

г) при применении системы комбинированного освещения административных зданий (кабинеты, рабочие комнаты, читальные залы библиотек); при этом освещенность от общего освещения должна составлять не менее 70 % значений, указанных в прил.14.

3. Нормы освещенности следует снижать по шкале освещенности в следующих случаях:

а) на одну ступень для разрядов Г-Е при использовании люминесцентных ламп улучшенной цветопередачи при условии сохранения нормы по Кп.

б) на две ступени для всех разрядов при использовании ламп накаливания, в том числе галогенных.




Приложение 15

Значения коэффициента запаса по СНиП 23-05-95



Помещения и территории

Примеры помещений

Искусственное освещение





коэффициент запаса, Кз

кол-во чисток светильников в год





Эксплуатационная группа светильников

1

2

3

4

5

1. Производственные помещения с воздушной средой, содержащей в рабочей зоне:

а) св. 5 мг/м3 пыли, дыма, копоти

Агломерационные фабрики, цементные заводы и обрубные отделения литейных цехов

2,0

18

1,7

6

1,6

4

б) от 1 до 5 мг/м3 пыли, дыма и копти 

Цехи кузнечные, литейные, мартеновские, сборного железобетона

1,8

6

1,6

4

1,6

2

в) менее 1 мг/м3 пыли. Дыма, копоти 

Цехи инструментальные, сборочные, механические, механосборочные, пошивочные

1,5

4

1,4

2

1,4

1

2. Производственные помещения с особым режимом по чистоте воздуха при обслуживании светильников









а) с технического этажа



1,3

4

–

–

б) снизу из помещения



1,4

2

–

–

3. Помещения общественных и жилых зданий: 









а) пыльные, жаркие и сырые

Горячие цехи предприятий общественного питания, охлаждаемые камеры, помещения для приготовления растворов в прачечных, душевые и т. д.

1,7

2

1,6

2

1,6

2

б) с нормальными условиями среды

Кабинеты и рабочие помещения, учебные комнаты, учебные помещения, лаборатории, читальные залы, залы совещаний, торговые залы и т. д.

1,4

2

1,4

1

1,4

1

4. Территории с воздушной средой, содержащей:









а) большое количество пыли (более 1 мг/м3)

Территории металлургических, химических, горнодобывающих предприятий, шахт, рудников, железнодорожных станций и прилегающих к ним дорог и улиц

1,5

4

1,5

4

1,5

4

б) малое количество пыли (менее 1 мг/м3)

Территории промышленных предприятий, кроме указанных в подпункте «а» 

1,5

2

1,5

2

1,5

2



Примечания:

1. Значения К3 приведены для разрядных ИС. При использовании ЛН их следует снижать, умножая на поправочный коэффициент 0,85. 2. При отсутствии данных об эксплуатационной группе светильника принимать значение Кз по графе 3 таблицы.




Приложение 16

Коэффициент использования ОУ для светильников с типовыми КСС



Тип КСС

Значения Кu, %



При ρп = 0,7; ρс = 0,5; ρр = 0,3 и iп, равном

При ρп = 0,7; ρс = 0,5; ρр = 0,1 и iп, равном



0,6

0,8

1,25

2

3

5

0,6

0,8

1,25

2

3

5

М

35

50

61

73

83

95

34

47

56

66

75

86

Д-1

36

50

58

72

81

90

36

47

56

63

73

79

Д-2

44

52

68

84

93

98

42

51

64

75

84

92

Г-1

49

60

75

90

95

99

48

57

71

82

89

94

Г-2

58

68

82

96

96

97

55

64

78

86

92

96

Г-3

64

74

85

95

95

98

62

70

79

80

90

93

Г-4

70

77

84

90

94

99

65

71

78

83

86

87

К-1

74

83

90

96

95

98

69

76

83

88

91

92

К-2

75

84

95

97

97

99

71

78

87

95

97

95

К-3

76

85

96

98

98

99

73

80

90

94

99

97

Л

32

49

59

71

83

91

31

46

55

65

74

83

Тип КСС

Значения Кu, %



При ρп = 0,7; ρс = 0,3; ρр = 0,1 и iп, равном

При ρп = ρс = 0,5; ρр = 0,3 и iп, равном



0,6

0,8

1,25

2

3

5

0,6

0,8

1,25

2

3

5

М

0,6

0,8

1,25

2

3

5

32

45

55

67

74

84

Д-1

26

36

46

56

67

80

36

48

57

66

76

85

Д-2

28

40

49

59

68

74

42

51

65

71

90

85

Г-1

33

43

56

74

80

76

45

56

65

78

76

84

Г-2

42

52

69

78

73

76

55

66

80

92

96

85

Г-3

48

60

73

84

90

94

63

72

83

91

96

86

Г-4

57

66

76

84

84

91

68

73

81

87

91

94

К-1

62

69

76

81

84

85

70

78

86

92

96

95

К-2

65

73

81

86

89

90

72

80

91

95

97

97

К-3

67

75

84

93

97

91

74

83

93

99

98

99

Л

68

77

86

95

98

92

32

47

57

69

79

90

Тип КСС

Значения Кu, %



При ρп = ρс = 0,5; ρр = 0,1 и iп, равном

При ρп = 0,5; ρс = 0,3; ρр = 0,1 и iп, равном



0,6

0,8

1,25

2

3

5

0,6

0,8

1,25

2

3

5

М

31

43

53

63

72

80

17

29

38

46

58

67

Д-1

34

47

54

63

70

77

27

35

42

52

61

68

Д-2

40

48

61

74

82

84

28

36

48

63

75

81

Г-1

44

53

69

77

83

80

35

45

60

73

68

77

Г-2

53

63

76

85

90

94

43

54

68

79

85

90

Г-3

61

68

78

84

88

91

53

62

73

80

84

86

Г-4

65

71

78

81

84

85

61

66

72

78

81

83

К-1

68

77

83

86

89

90

62

71

77

83

86

88

К-2

71

78

87

93

98

99

68

72

80

89

93

97

К-3

72

79

88

94

97

99

64

73

83

90

94

97

Л

30-

45-

55-

65-

70-

78-

20-

35-

44-

48-

65-

69

Тип КСС

Значения Кu, %



При ρп = 0,3; ρс = ρр = 0,1 и iп, равном

При ρп = ρс = ρр = 0 и iп, равном



0,6

0,8

1,25

2

3

5

0,6

0,8

1,25

2

3

5

М

23

36

45

56

65

75

16

28

38

45

55

65

Д-1

27

40

48

55

65

73

21

33

40

49

58

66

Д-2

33

42

52

69

75

86

25

33

47

61

70

78

Г-1

41

48

64

76

70

88

34

44

56

71

68

74

Г-2

48

58

72

83

86

93

43

53

66

77

82

86

Г-3

57

65

75

83

86

90

53

61

71

78

82

85

Г-4

62

68

74

81

83

85

59

65

71

78

80

81

К-1

64

73

80

86

88

90

60

69

77

84

85

86

К-2

68

74

84

92

93

99

65

71

79

88

92

95

К-3

68

76

85

93

95

99

64

72

81

88

91

94

Л

24

40

49

60

70

76

17

33

42

53

63

70




Приложение 17

Основные характеристики щитков освещения



Тип щитка

Степень защиты

Наличие и тип вводного аппарата

Iн ввода, А

Автоматическое выключение на отходящих линиях









Тип АВ

Кол-во (ном.ток теплового расцепителя)











Однополюсных

Трехполюсных

ЩРО 8505

IP30

–

200

ВА61F29

ВА61F29NA

18,36* (12,5÷40А)

9,18** (25÷63А)



ЩРО 8505

IP30

ВА57-35

200

ВА61F29

ВА61F29NA

9,18* (40 ÷63А)

5,9**(40 ÷63А)



ЩРО 8505

IP30

ВА57-39

320

ВА61F29

ВА61F29NA

18* (12,5 ÷63)

9** (25 ÷63А)



ЩО 8505

IP30

–

50

ВА61F29



ВА61F29NA

6,9,12,15 18*

(6,3 ÷31,5А)

2,4,7,9**

(6,3 ÷31,5А)



ЩО 8505

IP30

ВА61F29-3С63

63

ВА61F29

6,9,12,15,18*

(12,5 ÷31,5А)



ЩО 8505

IP30

ВА61F29-3С63NA

63

ВА61F29NA

2,3,4,5,5,7



ЯОУ

8505В

IP54

ВП3-63

63

ВА24-29В

6(6,3 ÷31,5А)



ЯОУ

8506В

IP54

ПВП17

100

ВА24-29В

12(6,3 ÷31,5А)



ОЩВ-6В

IP54

ВА21-29

63

ВА24-29В

6(6,3÷31,5А)



ОЩВ-12В

IP54

ВА21-29

63

Ва24-29В

12 (6,3÷31,5А)



УОЩВ-6В

IP54

ВА21-29

63

Ва24-29В

6 (6,3÷31,5)



УОЩВ-12В

IP54

ВА51-31

100

ВА24-29В

12 (16÷31,5)



ОЩА-6

ОЩАВ-6

IP20

- ВА47-29

63

ВА47-29

6 (6,3÷51,5)



ОЩА12

ОЩАВ-12

IP20

- ВА47-29

100

ВА47-29

12 (16÷31,5)



Щитки осветительно- силовые













ЩОС 8500

IP30

–

250

Однополюсные ВА47-63-1; трехполюсные ВА47-63-3

6,9,12, 18,24

6

9

12

–

1,2,3

1,2,3,4

4

ЩОС 8500

IP30

ВА57-35

250

Однополюсные ВА47-63-1;

Трехполюсные ВА47-63-3



18, 24

9

12



–

3,4

4

ЩОС 8500

IP30

ВА47-100

100

ВА47-63-1

Ва47-63-3

12

9

6

–

1,2

2.3

ЩОС 8500

IP30

ВА47-63

63

ВА47-63-1

ВА47-63-3

6,9

6

–

1



Примечания:

1.* Три однополюсных АВ можно заменить на один трехполюсный.

2.** АВ, используемые в щитке, двухполюсные с встроенным блоком УЗО (в обозначении – NA).

3. Все щитки имеют два исполнения по способу установки: утопленное и навесное (на колоннах или стенах).

4. АВ в отходящих линиях имеют характеристику срабатывания типа В (электромагнитный расцепитель срабатывает в диапазоне от 3 до 5 номинальных токов теплового расцепителя).

5. В щитках ЩОС возможно использование УЗО и 2-х и 4-х полюсных АВ.




Приложение 18

Порядок записи условных обозначений на планах электрического оборудования внутреннего освещения



Наименование

Обозначение

1

2

1. Нормируемая освещенность от общего освещения

300 лк

2. Обозначение классов взрыво- и пожароопасных зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ):



а) класс взрывоопасной зоны

категория и группа взрывоопасной смеси



б) класс взрывоопасной зоны

В-Iб

в) класс пожароопасной зоны

П-I

3. Сведения о светильниках:



а) количество – тип,

 

30-ЛПО 02 

б) количество – тип светильников в линии



Примечание. Допускается не указывать: количество светильников при небольшом их числе в помещении; количество ламп для одноламповых светильников; высоту установки для потолочных светильников



4. Соответствие выключателей с управляемыми ими светильниками



5. Номер и цифры у светильников и штепсельных розеток, указывающие номера групп, к которым присоединяются светильники, линии светильников или штепсельные розетки



6. Количество проводов в линии (например три).

Примечание. На двухпроводных линиях черточки не показывают



7. Обозначение способов прокладки, марок проводников и сечений групповой сети в помещении: 



а – марка проводников;

б – сечение, мм2;

в – способ прокладки

а - б - в

8. Надписи на линиях питающей сети:



а – номер линии;

б – марка, количество и сечение проводников;

в – способ прокладки

а - б - в

9. Надписи на линиях групповой сети:



а – номера групп;

б – марка, количество и сечение проводников;

в – способ прокладки

а - б - в




Приложение 19

Условные графические изображения на планах расположения электрического оборудования внутреннего освещения в дополнение к ГОСТ 21.614



Наименование

Изображение

1. Светильники:



а) с люминесцентными лампами, установленные в линию;



б) щелевой светильник-световод



Примечание. Залитый торец обозначает вводное устройство с источником света



в) люстра



г) с лампами накаливания



д) с люминесцентными лампами



е) с газоразрядными лампами высокого давления



2. Линии: 



а) рабочего освещения



б) аварийного освещения



	в) напряжением до 50 В



3. Вертикальная проводка



а) проводка уходит на более высокую отметку или приходит с более высокой отметки



б) проводка уходит на более низкую отметку или приходит с более низкой отметки



в) проводка пересекает отметку, изобра-женную на плане, сверху вниз или снизу вверх и не имеет горизонтальных участков в пределах данного плана



4. Магистральный щиток рабочего освещения



5. Щиток групповой рабочего освещения



6. Щиток групповой аварийного освещения



7. Вводная коробка



8. Трансформатор понижающий малой мощности



9. Выключатель для открытой установки степени защиты IР20  IР23.



а) однополюсный



б) однополюсный сдвоенный



в) однополюсный строенный



г) двухполюсный



д) трехполюсный



10. Выключатель для скрытой установки ступени защиты IР20  IР23;



а) однополюсный



б) однополюсный сдвоенный



в) однополюсный строенный



г) двухполюсный



11. Выключатель для открытой установки степени защиты IР44IP55:



а) однополюсный



б) двухполюсный



в) трехполюсный



12. Переключатель на два направления степени защиты IР20IР23:



а) однополюсный



а) двухполюсный



в) трехполюсный



13. Переключатель на два направления степени защиты IР44IР55:



а) однополюсный



а) двухполюсный



в) трехполюсный



14. Розетка штепсельная для открытой установки степени защиты IР20IР23:



а) двухполюсная



б) двухполюсная сдвоенная



в) двухполюсная с защитным контактом



г) трехполюсная с защитным контактом 



15. Розетка штепсельная для скрытой установки степени защиты IР20IР23:



а) двухполюсная



б) двухполюсная сдвоенная



в) двухполюсная с защитным контактом



г) трехполюсная с защитным контактом



16. Розетка штепсельная степени защиты IР44IР55:



а) двухполюсная



б) двухполюсная с защитным контактом



в) трехполюсная с защитным контактом



17. Блоки с выключателями и двухполюсной штепсельной розеткой для открытой установки степени защиты IР20IР23:



а) один выключатель и штепсельная розетка



б) два выключателя и штепсельная розетка



в) три выключателя и штепсельная розетка



18. Блоки с выключателями и двухполюсной штепсельной розеткой для крытой установки степени защиты IР20IР23:



а) один выключатель и штепсельная розетка



б) два выключателя и штепсельная розетка



в) три выключателя и штепсельная розетка






Приложение 20








СОСТАВИТЕЛЬ: Долгопол Татьяна Леонидовна

Проектирование внутрицехового электроснабжения

Часть I. Проектирование осветительных установок

Методические указания по курсовому и дипломному проектированию по дисциплине «Системы электроснабжения» для студентов всех форм обучения специальности «Электроснабжение»

Рецензент Абалаков Г.И.

Печатается в авторской редакции.

Подписано в печать . Формат 6084/16.

Бумага офсетная. Отпечатано на ризографе. Уч.-изд. л. .

Тираж 56 экз. Заказ ____.

ГУ КузГТУ, 650026, Кемерово, ул. Весенняя, 28.

Типография ГУ КузГТУ, 650099, Кемерово, ул. Д. Бедного, 4А.