Классификация технических средств пожаротушения

Николенко Мария

гр. 153

































РЕФЕРАТ

ПО ОБЖ 

ТЕМА: Классификация технических средств пожаротушения







































СОДЕРЖАНИЕ

  Введение:

Общие понятия. Функции Системы пожарной безопасности;

Права и обязанности граждан и органов местного самоуправления в области пожарной безопасности;

2.  Средства пожарно-технической защиты:

		Термины и определения;

		Общие сведения;

		Основные требования;

3.  Технические средства пожаротушения:

		Установки пожаротушения (УП);

		Классификация УП;

		Общие положения;

		Аппаратура управления УП;

		Технические требования к пожарному шкафу;

		Первичные средства пожаротушения:

		Классификация переносных огнетушителей;

		Общие технические требования;

		Классификация передвижных огнетушителей;

		Общие технические требования;

		Пожарный ручной инструмент и инвентарь.

4.  Список литературы.





		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ВВЕДЕНИЕ



1.  Общие понятия;

     «Федеральный закон о пожарной безопасности» определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в РФ.

     Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Законодательство субъектов РФ не действует в части, устанавливающие более низкие, чем настоящий Федеральный закон, требования пожарной безопасности.

	    В Федеральном законе применяются следующие понятия:

	Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

	Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

	Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров;

	Пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения связанных с ними первоочерёдных аварийно-спасательных работ;

	Пожарно – техническая продукция – специальная техническая, научно-техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства социальной связи и управления, программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а так же иные средства предупреждения и тушения пожаров;

	Система пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а так же мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ.

	

	Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

			создание пожарной охраны и организация её деятельности;

			разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

			реализация прав и обязанностей в области пожарной безопасности (ПБ);

			проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам ПБ;

			научно-техническое обеспечение ПБ;

			осуществление мер социального и экономического стимулирования обеспечения ПБ

			установление особого противопожарного режима;

			тушение пожаров;

			учёт пожаров и их последствий;

			информационное обеспечение в области ПБ.

		

		

		

		2.Права и обязанности граждан.

		Граждане имеют право на:

			Защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;

			Возмещение ущерба, причинённого пожаром;

			Участие в восстановлении причин пожара, нанёсшего ущерб их здоровью и имуществу;

			Получение информации по вопросам ПБ;

			Участие в обеспечении ПБ;

		Граждане обязаны:

	Соблюдать требования ПБ;

	Иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности, первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь;

	При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

	Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

	Предоставлять, в порядке, установленном законодательством РФ, возможность должностным лицам пожарной охраны проводить обследования и проверки принадлежащих им помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований ПБ.

		Обязанности органов местного самоуправления.

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции и на соответствующих территориях обязаны:

		Организовать разработку и обеспечивать реализацию мер ПБ;

		Принимать в муниципальную собственность имущество пожарной охраны при отказе собственника от него;

		Создавать и содержать в соответствии с установленными нормами финансируемые за счёт средств местных бюджетов органы управления и подразделения пожарной охраны;

		Организовывать обучение населения мерам ПБ;

		Содействовать деятельности добровольных пожарных.

		

СРЕДСТВА ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

	1. Основные требования.

		Средства пожаро-технической защиты включают наружный и внутренний противопожарный водопровод, установки пожаротушения и сигнализации, первичные средства пожаротушения. 

	Для каждого взрывоопасного объекта, объектов с массовым пребыванием людей устанавливаются требования по защите их установками обнаружения и тушения пожара.

		Защите подлежат:

				Здания – жилые; одноэтажные из лёгких металлических конструкций; по переработке и хранению зерна; общественно и административно-бытового назначения; предприятия торговли, автозаправочные станции, культовые здания и комплексы, выставочные павильоны;

				Сооружения – кабельные сооружения электростанций, подстанций, промышленных и общественных зданий; комбинированные тоннели производственных и общественных зданий;

				Помещения – складского назначения; производственные; связи; транспорта; общественного назначения;

				Оборудование – сушильные камеры, трансформаторы и реакторы; масляные ёмкости для закаливания;





2. Термины и определения

		Установка пожарной сигнализации – совокупность технических средств, установленных на защищаемом объекте для обнаружения пожара, представления в заданном виде извещения о пожарена этом объекте, специальной информации и выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технических устройств.

Пожарный извещатель (ПИ) – устройство для формирования сигнала о пожаре.

Ручной ПИ – с ручным способом приведения в действие.

Автоматический ПИ – автоматически реагирует на факторы, сопутствующие пожару.

Тепловой ПИ – автоматический, реагирующий на определённое значение температуры.

Радиоизотопный ПИ – дымовой ПИ, срабатывающий в результате влияния продуктов горения на ионизационный ток рабочей камеры извещателя.

Пожарный приёмо-контрольный прибор – составная часть установки пожарной сигнализации для приёма информации от ПИ, выработки сигнала о возникновении пожара или неисправности установки и для дальнейшей передачи команд на другие устройства.



		ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

1. Установки пожаротушения.

	Установки пожаротушения (УП) – совокупность стационарных средств для тушения пожара за счёт выпуска огнетушащих веществ.

		По способу приведения в действие УП подразделяются:

		Ручные (с ручным способом приведения в действие);

		Автоматические (АУП);

		По конструктивному исполнению – спринклерные, дренчерные, агрегатные, модульные;

		По виду огнетушащего вещества – водяные, пенные, газовые, порошковые;

		При этом почти все автоматические УП могут приводиться в действие как ручным, так и автоматическим способом.

		В зависимости от принципа тушения УП подразделяются:

				Установки объёмного пожаротушения;

				Установки поверхностного пожаротушения;

		Огнетушащие вещества подразделяются, прежде всего, по своим физико-химическим свойствам, которые позволяют создавать условия для прекращения горения.

		Так же УП подразделяются:

		По способу тушения:

		Установки объёмного пожаротушения;

		Установки пожаротушения по площади;

		Установки локального пожаротушения;

		По виду огнетушащего средства:

		Установки водяного пожаротушения (спринклерная, дренчерная, с лафетными стволами);

		Установки пенного пожаротушения (спринклерная, дренчерная);

		Установки порошкового пожаротушения;

		

	Модульные АУП тонкораспылённой водой

		Огнетушащее вещество (ОТВ)

		Инерционность действия

		Продолжительность действия

		Тип действия

		Вид  водопитателя

		Вода

		Вода с добавками

		Газоводяная смесь

		Малоинерционные

		Среднеинерционные

		Кратковременное

		Продолжительное

		Непрерывное

		Цикличное

		Сжатый газ

		Газогенератор

		Комбинированный

		Классификация УП

		

		

	

		Установки водяного пожаротушения

		Спринклерные 

		Дренчерные 

		Водозаполненные

		Воздушные 

		Водовоздушные

		Электрические 

		Гидравлические 

		Пневматические 

		Комбинированные 

		

		АУ газового пожаротушения

		По способу тушения

		По способу хранения ГОВТ

		По способу выключения от пускового импульса

		Объёмного

		локального

		Централизованные

		Модульные

		Электрический

		Пневматический

		Механический

		Комбинированный

		АУ порошкового пожаротушения

		Конст-руктив-ные 

		Способ хранения вытесняю-щего газа

		Инерци-онность 

		Быстродей- ствие 

		Время действия 

		Способ тушения

		Вместимость единичного корпуса модуля

		Агрегатные 

		Модульные

		С баллоном сжатого или сниженного газа

		Закачные 

		С газогенерирующим элементом

		Повышенной И - более 180 с.

		Средней И – от 3 до 180 с.

		Мало- И – более 3с.

		Б-4 -- более 30 с. 

		Б-3 – от 10 до 30 с.

		Б-2 – от 1 до 10 с.

		Б-1 – до 1 с.

		Кратковременного действия   (КД-2) – более 15 с.

		Кратковременного действия   (КД-1) – от 1 до 15 с.

		Быстрого действия – импульсивные (И) –до 1 с.

		Локальный 

		Поверхностный 

		Объёмный

		Агрегатные – от250 до 500 л.

		Модули кратковременного действия – от 2 до 250 л.

		Модули импульсивные – от 0,2 до 50 л.

		

		Общие положения

	Тип установки и огнетушащее вещество необходимо выбирать с учётом пожарной опасности и физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов. 

	При устройстве УП в зданиях и сооружениях с наличием в них отдельных помещений, где по нормам требуется только пожарная сигнализация, вместо неё допускается предусматривать защиту этих помещений УП.

	При срабатывании УП должна быть предусмотрена подача сигнала на отключение технологического оборудования в защищаемом помещении.

	

	Аппаратура управления УП

	Аппаратура управления УП должна обеспечивать:

	Формирование команды на автоматический пуск УП при сбрасывании двух или более пожарных извещателей;

	Возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки;

	Автоматический контроль:

		соединительных линий между приёмно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки;

		соединительных линий световых и звуковых оповещателей;

		электрических цепей дистанционного пуска УП;

	Контроль исправности световой и звуковой сигнализации;

	Отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации;

	Автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении сигнала о пожаре от системы пожарной сигнализации;

	Формирование команды на управление технологическим оборудованием и инженерными системами объекта;

	Устройства автоматического отключения и восстановления режима автоматического пуска установок должны быть размещены в помещении дежурного поста или другом помещении, с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.

	 При наличии защиты от несанкционированного доступа, устройства могут быть размещены у входов в защищаемые помещения.

	Технические требования к пожарному шкафу

	Пожарный шкаф (ШП) должен изготавливаться из листовой стали любой марки толщиной 1 – 1,5 мм. Допускается изготавливать ШП из других материалов, обеспечивающих выполнение требований настоящих норм. Дверки ШП должны иметь прозрачную вставку, позволяющую проводить визуальную проверку наличия комплектующих изделий, так же должны быть конструктивные элементы для их запирания и опломбирования. Конструкция ШП должна обеспечивать его естественную вентиляцию.

	Буквенные обозначения, надписи и пиктограммы на внешних сторонах стенок ШП должны быть красного сигнального цвета. На внешней стороне дверки должен быть буквенный индекс, включающий в себя аббревиатуру «ПК», и должно быть предусмотрено и место для нанесения порядкового номера ШП и номера телефона ближайшей пожарной части.

		Первичные средства пожаротушения

		

		Выбор типа и расчёт необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а так же класса пожара горючих веществ и материалов:

			Класс А – пожары твёрдых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

			Класс B – пожары горючих жидкостей или плавящихся твёрдых веществ;

			Класс C – пожары газов;

			Класс D – пожары металлов и их сплавов;

			Класс E – пожары, связанные с горением электроустановок;

		Классификация переносных огнетушителей

		Огнетушители по виду применяемого огнетушащего вещества (ОТВ) подразделяются:

				Водные (ОВ):

				С распылённой струёй – средний диаметр капель спектра распыления воды более 100 мкм (могут тушить только модельные очаги класса А);

				С тонкораспылённой струёй - средний диаметр капель спектра распыления воды150 мкм и менее (могут тушить модельные очаги класса А и В);

				Воздушно-эмульсионные (ОВЭ) с фторсодержащим зарядом;

				Воздушно-пенные (ОВП), в том числе с углеродным или фторсодержащим зарядом, которые, в зависимости от кратности образуемого ими потока воздушно-механической пены, делятся на:

					Огнетушители с генератором пены низкой кратности (не более20);

					Огнетушители с генератором пены средней кратности (от 20 до 200вкл.);

					Порошковые (ОП)

					С порошком общего назначения (можно тушить очаги пожаров класса  А, В, С, D, E);

					С порошком общего назначения (можно тушить очаги пожаров класса В, С, Е);

					Газовые:

			Углекислые (ОУ);

			Хладоновые (ОХ);

		По принципу вытеснения ОТВ огнетушители подразделяются на типы:

				Закачные (з);

				С баллоном сжатого газа (б);

				С газогенерирующим элементом (г); 

			По возможности перезарядки огнетушители подразделяют на:

		Перезаряжаемые;

		Неперезаряжаемые (одноразового пользования).

			По величине рабочего давления огнетушители подразделяются на:

		Огнетушители низкого давления (рабочее давление  2,5 МПа при температуре  20°С)

		Высокого давления (рабочее давление выше 2,5 МПа)

		В зависимости от вида от вида заряженного ОТВ огнетушители могут использоваться                             для и тушения одного или нескольких классов пожаров: А, В, С, Е, D.

		Огнетушители должны иметь следующую структуру обозначения:

		X - X(x) - X-X  XX

		     

		1  2 3   4 5 6 7

		1 – вид огнетушителя (ОВ, ОВП, ОВЭ, ОП, ОУ, ОХ); 2 – номинальная масса ОТВ, кг/л; 3 – принцип вытеснения ОТВ (з, б, г); 4 – класс пожара (A, B, C, D, E); 5 – модель (01, 02, 03 и т. д.); 6 – условное название (при его наличии); 7 – дополнительное условное обозначение (при его наличии).

		Пример условного обозначения воздушно пенного огнетушителя с объёмом заряда ОТВ – 10 л., закачного, предназначенного для тушения пожаров класса А и В, модели01, с углеводородным зарядом:

		ОВП – 10(з) – АВ–01(УгПАВ) по ГОСТ Р 51057-2001; 

		Общие технические требования

		Огнетушители должны обеспечивать работоспособность в одном из следующих диапазонов температуры:

		От 5 до 50°C;

		От –10…-60 до +50°C.

		Масса заряда огнетушителя может отличаться от номинального значения:

		Для ОП – не более, чем на ±5% масс;

		Для ОХ и ОУ – масса ОТВ может быть меньше номинального значения не более, чем на 5% масс;

		Для ОВ, ОВЭ, ОВП объём заряда может быть меньше номинального значения в пределах до 5%.

		Продолжительность подачи ОТВ, обеспечиваемая огнетушителем, не должна быть меньше значения, указанного в следующей таблице: 

		Кол-во ОТВ, заряженного в… 

		Продолжительность подачи

		ОТВ, с, не менее…

		ОП, кг

		ОВЭ, ОВ, л

		ОВП, л

		ОХ, кг

		ОУ, кг

		

		m<3

		V3

		-

		m1

		m1

		6

		m=3

		-

		-

		m=3-4

		m=3-5

		8

		m=4 

		m=5

		V=4

		V=6

		-

		m=5

		m=6

		m6

		10

		m=6

		m=7

		-

		-

		m7

		-

		12

		m8

		V7

		V3

		-

		-

		15

		-

		-

		V=4-6

		-

		-

		20

		-

		-

		V7

		-

		-

		30

		

		Длина струи ОТВ, в зависимости от вида и количества ОТВ, заряженного в огнетушитель, должна быть не менее значения, указанного в следующей таблице:

		Кол-во ОТВ, заряженного в…

		Длина струи ОТВ, м, не менее…

		ОП, кг

		ОВ, ОВЭ, ОВП, л

		ОХ, кг

		ОУ, кг

		

		m3

		-

		m2

		m2

		2

		m=4-7

		V6

		m3

		m3

		3

		m8

		V7

		-

		-

		4

		

		Запорно-пусковое устройство огнетушителя должно обеспечивать возможность неоднократно прерывать и вновь возобновлять подачу заряда ОТВ на очаг горения. 

		Классификация передвижных огнетушителей

		К передвижным относятся огнетушители массой не менее 20кг, но не более 400кг, имеющие одну или несколько ёмкостей для зарядки ОТВ, которые смонтированы на тележке.

		Передвижные огнетушители по виду применяемого огнетушащего вещества подразделяются на:

				водные (ОВ);

				воздушно-пенные(ОВП);

				порошковые(ОП);

				газовые (углекислые – ОУ, хладновые – ОХ);

				комбинированные (ОК);

			Водные огнетушители, по виду выходящей распыленной струи ОТВ подразделяются:

				огнетушители с мелкодисперсной распылённой струёй (медианный диаметр капель спектра распыливания – 100мкм и менее) – ОА(М)

				огнетушители с распылённой струёй (медианный диаметр капель спектра распыливания – 100мкм и более) – ОВ(Р)

			

			ОВП по параметрам формируемой ими струи подразделяются:

		низкой кратности (кратность пены от 5 до 20 включительно) – ОВП(Н);

		средней кратности (кратность пены свыше 20 до 200 включительно) – ОВП(С)	;

	По принципу вытеснения огнетушащего вещества огнетушители подразделяют:

			с баллоном сжатого газа (б);

			с газогенерирующим элементом (г);

			закачные (з).

			По значению рабочего давления огнетушители подразделяют на:

				 	огнетушители низкого давления (рабочее давление 2,5 МПа при температуре окружающей среды  20С);

				 	огнетушители высокого давления (рабочее давление  2,5 МПа).

				В зависимости от вида заряженного ОТВ передвижные огнетушители можно использовать для тушения одного или нескольких классов пожаров.

				Структура обозначения передвижных огнетушителей:

				OXX(X) – XXX(X) – XXA; XXXB-X; C – (XX) XX X

				                          1     2      3  4            5               6    7  8

				1 – тип огнетушителя по виду огнетушащего вещества (В, ВП, П, У, Х, К); 2 – вид струи ОТВ (М, Р), или кратность пены (Н, С); 3 – вместимость корпуса огнетушителя, л; 4 – принцип вытеснения ОТВ (б, г, ж); 5 – ранг огнетушителя; 6 – модель (01, 02, 03 и т. д.); 7 – климатическое исполнение (У!, Т» и т. д.); 8 – обозначение нормативного документа (ГОСТ, ТУ)             

				Примеры обозначения передвижного огнетушителя: воздушно-пенный огнетушитель, в выходной насадке которого формируется струя воздушно-механической пены средней кратности, имеющий корпус вместительностью100 л, закачного типа, предназначен для тушения пожаров класса А, В, модель – 01, климатическое исполнение – У», изготовлен по ГОСТ Р…

				ОВП(С) – 100(з) - 6А; 233В-(01) У2 ГОСТ Р…

				Общие технические требования

				

				Передвижные огнетушители должны быть спроектированы таким образом, что бы их могли транспортировать к месту загорания и приводить в действие один – два человека (если полная масса огнетушителя не привышает200 кг) или два – три человека (если полная масса более 200 кг).

				Продолжительность приведения в действие и набора рабочего давления для огнетушителей с массой ОТВ до 150 кг – не более 20 с; для огнетушителей с массой ОТВ более 150 кг – не более 30 с.

				

				Продолжительность отдачи ОТВ должна быть не меньше значений, приведённых в следующей таблице:

				Тип огнетушителя

				Масса ОТВ, кг

				

				До 50 включ.

				Св. 50

				Углекислотный 

				15

				20

				Хладоновый

				15

				25

				Порошковый

				20

				30

				Водный и воздушно-пенный

				40

				60

				

				Длина струи ОТВ должна быть:

						для углекислотного, хладонового, водного (с распылённой струёй) и воздушно-пенного – не менее 4 м;

						для порошкового – не менее 6 м.

					Для комбинированного огнетушителя длину струи определяют отдельно для каждого вида применяемого ОТВ.

					Остаток заряда ОТВ в огнетушителе, после его полного срабатывания должен составлять не более 15% (для порошковых) и не более 10% (для остальных типов огнетушителей) от массы ОТВ в заряженном огнетушителе.

		Запорно-пусковое устройство огнетушителя должно обеспечивать возможность неоднократно прерывать и вновь возобновлять подачу заряда ОТВ на очаг горения.

		Передвижной огнетушитель должен обеспечивать тушение пожаров класса А и В.

		Ток утечки по струе ОТВ для огнетушителя, предназначенного для тушения пожаров электрооборудования под напряжением, не должен превышать 0,5 мА втечение всего времени работы огнетушителя.

		Передвижной огнетушитель должен быть оснащен гибким шлангом, длиной не менее 3 м.

					

					

					Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах, вблизи от выходов из помещений, на высоте не более1,5 м.

					

					

					

					Пожарный ручной инструмент и инвентарь

					Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а так же на территории предприятий, не имеющих наружного противопожарного водопровода должны оборудоваться пожарные щиты. Они комплектуются первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарём. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объём не менее 0,2 м² и комплектоваться вёдрами. Ящики для песка должны иметь объём 0,5; 1 или 3 м³ и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

					Нормы комплектации пожарных щитов (ЩП)

					№ п/п

					Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря.

					Нормы комплектации в зависимости от типа ЩП и класса пожара.

					

					

					ЩП-А

					класс А

					ЩП-В

					класс В

					ЩП-Е

					класс Е

					ЩП-СХ

					ЩПП

					1

					ОВП (вместимость 10 л)

					2+

					2+

					

					2+

					2+

					

					ОП вместимостью, л/массой ОТВ, кг

					10/9

					5/4

					

					1++

					2+

					

					1++

					2+

					

					1++

					2+

					

					1++

					2+

					

					1++

					2+

					

					ОУ вместимостью, л/массой ОТВ, кг

					5/3

					

					

					

					2+

					

					

					2

					Лом

					1

					1

					

					1

					1

					3

					Багор

					1

					

					

					1

					

					4

					Крюк с деревянной рукояткой

					

					

					1

					

					

					5

					Ведро

					2

					1

					

					2

					1

					6

					Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик.

					

					

					1

					

					

					7

					Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (покрывало из негорючего материала)

					

					1

					1

					1

					1

					8

					Лопата штыковая

					1

					1

					

					1

					1

					9

					Лопата совковая

					1

					1

					1

					1

					

					10

					Вилы

					

					

					

					1

					

					11

					Тележка для перевозки оборудования

					

					

					

					

					1

					12

					Ёмкость для хранения воды объёмом, м³:

					0,2

					0,02

					1

					

					

					1

					1

					13

					Ящик с песком

					

					1

					1

					

					

					14

					Насос ручной

					

					

					

					

					1

					15

					Рукав ДУ 18-20 длинной 5м

					

					

					

					

					1

					16

					Защитный экран 1,4×2 м

					

					

					

					

					6

					17

					Стойки для подвески экранов

					

					

					

					

					6

					

					Обозначения: 

					ЩП-А – щит пожарный для очагов пожара класса А;

					ЩП-В – щит пожарный для очагов пожара класса В;

					ЩП-Е – щит пожарный для очагов пожара класса Е;

					ЩП-СХ – щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий;

					ЩПП - щит пожарный передвижной;

					"++" - рекомендуемые огнетушители;

					"+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых;

					

					Класс пожара

					ОВ

					ОВП

					ОП

					ОУ

					ОХ

					

					Р

					М

					Н

					С

					

					

					

					A

					++++

					++

					++

					+

					++

					+

					+

					B

					-

					+

					+

					++

					+++

					+

					++

					C

					-

					-

					-

					-

					+++

					-

					-

					D

					-

					-

					-

					-

					+++

					-

					-

					E

					-

					-

					-

					-

					++

					+++

					++

					

					Примечания:

					"+" – огнетушители, недостаточно эффективные при тушении пожара данного класса;

					"++" – огнетушители, пригодные для тушения пожара данного класса;

					"+++" – огнетушители, наиболее эффективные при тушении пожара данного класса;

					"-" – огнетушители, непригодные при тушении пожара данного класса. 

					

					

					

					

					

					

					

					

					

					

					

					

					

					

					

					

					

					

					

					

					

					СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

						Федеральный закон от 21.12.94 г. №69-Ф3 «О пожарной безопасности»;

						Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03). – М.: ВНИИПО, 2003г.

						СТ СЭВ 383-87. Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения.

						ГОСТ 4.106-83. газовые огнетушащие составы. Номенклатура показателей.

						ГОСТ 12.0.01-82. ССБТ. Основные положения.

						ГОСТ 12.1.033-81. ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения.

						ГОСТ 12.2.047-86. ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения.

						ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

						ГОСТ 26342-84. средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры.

						ГОСТ 27331-87. пожарная техника. Классификация пожаров.

						ГОСТ Р 50680-94. установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний.

						ГОСТ 50898-96. Извещатели пожарные.

						ГОСТ Р 51046-97. Техника пожарная. Типы и основные параметры.

						НПБ 57-97. Приборы и аппараты автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Общие технические требования.

						НПБ 151-2000. Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний.

						ГОСТ Р 51057-2001. Пожарная техника. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний.

						ГОСТ Р 51017-97. Пожарная техника. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний.

						Юбилейный сборник трудов Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны. – М.: ВНИИПО МВД России, 1997.

						С.В. Собурь. Установки пожаротушения автоматические: Справочник. – М.: Спецтехника, 2003.

						С.В. Собурь. Огнетушители: Справочник. – М.: Пожкнига,2004.