Организация монтажа электрооборудования литейного цеха и расчет его технико-экономических показателей

Федеральное агентство по образованию

Федеральное государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

« Саратовский государственный профессионально-педагогический

колледж имени Ю.А. Гагарина»

«Профессиональное обучение»



	

	

	

	

	

	

«Организация монтажа электрооборудования литейного цеха и расчет его технико-экономических показателей»

Курсовая работа





Разработал

Студент гр. ПОЭ-41

Д.А Дренин

Проверил 

Преподаватель 

А.И Розенкова











Саратов 2010

	
Содержание

	

	Введение

	1. Организационная часть

	1.1 Организация монтажных и пусконаладочных работ

	1.2 Расчет параметров сетевого графика

	1.3 Расчет линейного графика электромонтажных работ

	1.4 Расчет площади и габаритных размеров цеха

	2. Экономическая часть

	2.1 Расчет локальных смет на ЭМР

	2.2 Калькуляция затрат труда и зарплаты

	2.3 Расчет сметы затрат на ремонт и техобслуживание

	2.4 Расчет годовой потребности в электроэнергии

	Заключение

	Список использованных источников

	
Введение

	

В Послании Федеральному Собранию от предыдущего Президента РФ В.В Путина содержится следующая характеристика предприятий нашей страны: "В настоящее время одним из основных препятствий для нормализации положения в экономике является медленный процесс преобразований на уровне предприятий. Многие российские предприятия, функционирующие в рыночной среде, сохраняют внутреннюю структуру и стиль поведения, характерные для прежней системы".

Российскими аналитиками недавно был проведен анализ оценок руководителями отечественных предприятий основных проблем и приоритетных задач в управлении их организациями. Авторами этих исследований была обработана информация об оценках руководителей 146 предприятий, из которых затем были выделены 10 предприятий-лидеров и 10 предприятий-аутсайдеров /27/. Проведенная обработка исходной информации показала, что у руководителей промышленных предприятий сложилась устойчивая структура интересов, которые можно объединить в 6 групп:

	 текущая обстановка;

	 критика существующего положения;

	 перспективы развития;

	 взаимоотношение с органами власти;

	 управление и персонал;

	 другие интересы.

Главной задачей данной курсовой работы является закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами при изучении учебной дисциплины «Экономика отрасли»


1 Организационная часть



1.1 Организация подготовки и проведения электромонтажных работ



Подготовка к производству работ начинается с детального изучения проектно-сменной документации и разработки проекта организации работ. На основании данной документации определяется потребность в материалах и рабочей силе, составляются календарные и сетевые графики работ.

К моменту начала работ на площадку должны быть доставлены необходимые электроматериалы и оборудование.

Перед началом монтажных работ в электротехнических помещениях должны быть созданы необходимые условия и сданы в эксплуатацию все вспомогательные системы (отопительная, сантехническая, вентиляционная и др.). 

Для ускорения монтажных работ, а также для своевременной укладки трубных и других элементов, ряд подготовительных работ выполняется в мастерских электромонтажных заготовок.

Подготовка производства работ делится на проектно - техническую и производственную. Проектно-техническая подготовка заключается в разработке проектов производства работ и составления заявок на электрические конструкции и оборудование.

Производственная подготовка - это совместная подготовка работ, работа со строителями и работа в мастерской электромонтажных заготовок.

При проектировании электрической части объекта не всегда удается сметную стоимость варианта проекта увязать с конечной себестоимостью.

В этом случае для оценки проекта принимаются годовые эксплуатационные затраты электроустановок.

Проект производства электромонтажных работ включает следующие документы:

- разбивку всего объекта на монтажные зоны и этапы работ;

- объем работ в натуральном и денежном выражении;

- графики электромонтажных работ, увязанные с графиками смежных работ;

- потребность в рабочей силе по видам работ и график движения рабочей силы;

- разработку организационной структуры монтажа;

- схему транспортировки крупных электроустановок;

- технологические карты по смежным работам.

Процесс электромонтажных работ включает две стадии:

1/ Первая стадия включает подготовительные работы:

установку закладных и крепежных деталей; монтаж коммуникаций для скрытой проводки и кабелей; комплектацию оборудования и электроматериалов по объектам.

2/ Вторая стадия включает работы по монтажу электрооборудования, прокладку сетей по готовым трассам и подключение проводов и кабелей к электрооборудованию.

Проведение электромонтажных работ осуществляется силами бригад в состав которых входят электромонтажники различного уровня квалификации . среднее количество рабочих в бригаде составляет 5 - 12 человек.

Пусконаладочные работы являются завершающим этапом ЭМР. 

Наладка оборудования и электрических систем проводится в следующем порядке:

- осуществляется проверка качества ЭМР;

- проверка установленной аппаратуры и снятие необходимых характеристик;

- испытание аппаратуры, первичных и вторичных цепей;

- измерение электрических параметров аппаратуры;

- проверка и настройка электрических схем;

- настройка элементов автоматического управления.

Содержание наладочных работ крайне разнообразно и зависит от вида установки и технической сложности.

Пусконаладочные работы проводятся по специальному графику в три этапа:

1/ На первом этапе производится работа по настройке и проверке отдельных элементов электрооборудования.

2/ На втором этапе подается напряжение в цепи управления, защиты и сигнализации и поэтому на установке вводят эксплуатационный режим.

3/ Работы третьего этапа производятся после подачи напряжения по постоянной схеме силовые и оперативные сети.

На этом этапе наладчики передают заказчику всю необходимую техническую документацию.



1.2 Расчет параметров сетевого графика монтажа электрооборудования кузнечного цеха



1.2.1 Перечень работ по событиям сетевого графика

0 - 1 Монтаж КТП 10/04

1 - 2 Монтаж кабельных конструкций

2 - 3 Прокладка кабеля по конструкциям

3 - 4 Затяжка проводов

1 - 5 Монтаж конденсаторов, шкафов, секций

5 - 6 Прокладка труб ПВХ

6 - 7 Монтаж электрических машин

1 - 8 монтаж понижающего трансформатора

8- 9 Монтаж осветительных щитков

9 - 10 Прокладка проводов

10-11 Монтаж светильников, выключателей и розеток

4-12;7-12;11-12 Наладочные работы




1.2.2 Расчет трудоемкости работ по сетевому графику

1) Монтаж трансформатора КТП 10/0,4 /трехфазный 110КВ/

10000 кВ-А



Т м. 0-1 = Т ктп * П ктп (1)



где Т ктп - трудоемкость монтажа КТП / 508 часов/;

П ктп - число ктп,шт.



П ктп = М общ : 4000 (2)



где М общ - общая мощность приводов оборудования,квт.

М общ = 29*22 + 18*55 + 16*75 + 31*14 +4*33 + 8*45 + 7*90 + 10*25 +

+ 6*160 + 33*26 + 2*28 + 8*100 = 638+990+1200+434+132+360+630+

+250+960+858+56+800= 7308 квт

П ктп = 7308 / 4000 = 1,82 = 2 единицы

Т м.0-1 = 508 * 2 / ( 8 * 2) = 63,5 чел-дн.

2) Монтаж кабельных конструкций



Т м 1-2 = ( Т гт * Н ст * С ) + ( Т пвх * Н ст * с ) (3)



где Т гт,Тпвх - трудоемкость монтажа газовых труб, уголков и труб пвх;

Н ст - нормы на станок;

С - Число станков.

Т м 1-2 = ( 36.8 * 3) * ( 2,9 * 172) : 100 / (8*2) = ( 110,4 * 500) : 100/ 16 = 34,5 

3) Прокладка кабеля по конструкциям

Т м. 2-3 = 37/100 * 2,9 * 172 / 16 = 11,53 чел.дн.

	4) Затяжка проводов в трубы

	Т м. 3-4 = 14,6 / 100 * 1,85 * 172 / 16 = 2,9 чел.дн

	5) Монтаж конденсаторов, шкафов и распредсекций

	Т м. 1-5 = 8,2 + /32,8*17,2/ + /4,5*17,2/ : 16 =/ 8,2+564,16+77,4/ : 16 =40,16 чел.дн.

	6) Прокладка труб ПВХ

	Т м 5-6 = 36,8/100 * 2,9 * 172/16 = 11,5 чел.дн.

	7) Монтаж электромашин

	Т м 6-7 = 7,5 * 172/5 : 16 = 16 чел.дн.

	8) Монтаж понижающего трансформатора

	Т м 1-8 = 42/16 = 2,6 чел.дн.

	9) Монтаж осветительных щитков

	Т м 8-9 =( 6,32 * 172/20) : 16 =3,4 чел.дн.

	10) Монтаж светильников, выключателей и розеток

	Т м 10-11 = 62,6*1,72 + (76*1,72) : 16 = (107,67 + 13,073) : 16 = 7,5 чел.дн.

	11) Общая трудоемкость монтажных работ

	Т м общ = 63,5+34,5+11,5+2,9+40,15+11,5+16+2,6+3,4+7,5 =193,55 чел.-дн.

	

	1.2.3 Распределение работ по бригадам и звеньям

	При работе бригадами по 6 человек и звеньями по 3 человека

	1) Монтаж трансформатора Т м.1. = 63,5 / 6 = 11 дней

	2)Монтаж кабельных конструкции и прокладка кабеля

	Т м 2 = 34,5+11,5 / 6 = 46 / 6 = 8 дней

	3)Прокладка труб и затяжка проводов

	Т м3 = (2,9+11,5) : 3 = 14,4 : 3 = 5 дней

	4) Монтаж конденсаторов,шкафов и распредсекций

	Т м4 = 40,16 : 6 = 7 дней

	5) Монтаж электромашин Т м5 = 16 : 3 = 5 дней.

	6) Монтаж осветительных щитков, выключателей, розеток и светильников

	Т м6 = (3,4+7,5) : 3 = 10,9 : 3 = 4 дня

	монтажный электроэнергия калькуляция

	1.2.4 Расчет потребного количества электромонтажников

	1) Расчет общей трудоемкости электромонтажных работ

	Т эмр.общ. = 193,55 * 16 = 3097 час.

	2) Расчетное число электромонтажников

	Р эмр. = 3097 / 40 * 8 = 10 чел

	3) Коэффициент загрузки 

	К з = 9,67 / 10 = 0,967 /96,7%/

	В составе:

	бригадир - 1 чел

	монтажники - 9 чел.

	

	

	1.3 Разработка линейного графика организации ЭМР

	Наименование

	работ

	Объем

	работ

	Затраты

	труда

	 Дни



	Ед.

	Из-

	мер.

	Кол-во

	Чел.

	дней

	Кол-

	во

	рабо-

	чих

	Срок

	работ

	2

	4

	6

	8

	1

	0

	1

	2

	1

	4

	1

	6

	1

	8

	2

	0

	 2

	2

	2

	4

	2

	6

	 2

	8

	3

	0

	3

	2 

	3

	4

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 Монтаж КТП-1000

	шт.

	1

	54

	6

	9

	 6 _______

	. Монтаж шкафов

	шт

	3

	12

	3

	4

	 3

	 Монтаж пускорегулятора и заземления

	шт

	 2 1

	4

	2

	2

	 2

	 ___ 

	3

	 ______ 

	 

	 Прокладка труб и затяжка проводов

	м

	 195 1233

	9

	3

	3



	Монтаж 

	двигателей

	шт 

	49

	68

	6

	12

	 6 

	 ___________

	Монтаж ответвительных коробок

	шт

	 109

	36

	6

	6

	 6______

	 Прокладка

	кабеля 

	шт

	3

	

	42

	6

	7

	 6

	 _______

	Итого:

	

	

	225

	 

	 43

	

	

	1.4 Расчет площади и габаритных размеров цеха

	

	1.4.1 Расчет основной площади цеха

	

	П осн. = Н п ст. *К ст. (4)

	

	где Н п ст. - норма площади на станок 

	К ст. - число основных станков 

	П осн. = 15 * 172 = 2580 кв.м.

	

	1.4.2 Расчет дополнительной площади цеха

	( по нормативам 25 - 30% от основной площади )

	П доп. = 2580 * / 30 : 100 / = 774 кв.м

	

	1.4.3 Общая основная площадь цеха

	

	П общ. = П осн. + П доп. = 2580 + 774 = 3354 кв.м.

	

	1.4.4 Расчет габаритных размеров цеха

	1) Определение ширины цеха

	По нормативам она должна быть кратной 6 м. / 12,18,24,30 м./

	Принимаем Ш ц. = 48 м.

	2) Определение длины цеха

	

	Д ц. = П общ. : Ш ц. = 3354 : 48 = 69,9 м. Принимаем Д ц = 72 м.

	

	3) Уточненная площадь цеха

	

	П ут. = Ш ц. * Д ц. = 48 * 72 = 3456 кв.м.

	
2. Экономическая часть

	

	2.1 Расчет локальных смет на электромонтажные работы

	

	2.1.1 Расчет сметы затрат на монтаж электрооборудования цеха

	1) Расчет фонда оплаты труда

	а) Расчет тарифной зарплаты

	

	З тар = Т ст. ср. * Т эмр общ. (5)

	

	где Т ст.ср. - среднечасовая тарифная ставка 

	Т эмр общ. - общая трудоемкость электромонтажных работ

	З тар. = 42,88 * 3097 = 132800 руб.

	б) Расчет дополнительной зарплаты

	/По нормативам она составляет 10-12% от З тар./

	З доп. = 132800 * 0,12 = 15935 руб.

	в) Расчет единого социального налога

	/ По нормативам 26% от З тар. и З доп. /

	З есн = (132800 + 15935) * 0,26 = 38465 руб.

	г/ Общий фонд оплаты труда

	ФОТ = З тар. + З доп. + З есн =132000 + 15935 + 38485 =

	= 186400 руб.

	

	2.1.2 Расчет затрат на материалы и электрооборудование

	1) Расчет затрат на материалы, используемые в электромонтажных работах

	а) Затраты на трубы ПВХ

	М1 = 1,85 * 172 * 50 = 15910 руб.

	б) Затраты на кабель ААВГ 50

	М2 = 1,85 * 172 * 100 = 31820 руб.

	в) Затраты на провод АПВ 10

	М3 = 1,85 * 172 * 2 * 25 = 15910 руб.

	г) Затраты на металлическую полосу для заземления 30 мм.

	М4 = / 48 + 72 * 2 / * 15 = 2880 руб.

	д) Затраты на газовые трубы и уголок

	М5 = 172 * 2,9 * 25 = 12470 руб.

	е) Затраты на метизные изделия /гвозди и шурупы/

	М6 = 172 * 0,75 * 120 =15480 руб.

	ж)Общая стоимость материалов для электромонтажных работ

	МЗ общ =15480 + 12470 + 2880 + 15980 + 31820 + 15910 = 94540 руб.

	

	2.1.3 Расчет затрат на электрооборудование

	1) стоимость КТП 10/04

	Ц1 = 31238 * 1,25 * 40,1 * 2 = 3171610 руб.

	2) Стоимость конденсаторной установки

	Ц2 = 86 * 2 * 1,25 * 40,1 == 8620 руб.

	3) Стоимость распределительных шкафов

	Ц3 = 3555 * 18 * 1,25 * 40,1 = 3207500 руб.

	4) Стоимость заземления

	Ц4 = 2973 * 1,22 * 1,25 * 40,1 = 181805 руб.

	5) Стоимость шинопровода

	Ц5 = 11348 * 1,25 * 40,1 = 568.820 руб.

	6) Стоимость вводных секций

	Ц6 = 358 * 5 * 1,25 * 40,1 = 89725 руб.

	7) Стоимость ответвительных коробок

	Ц7 = 11648 * 1,72 * 1,25 * 40,1 = 1004230 руб.

	8) Стоимость прямых секций

	Ц8 = 870 * 10 * 1,25 * 40,1 = 436.085 руб.

	9) Стоимость пускорегуляторов

	Ц9 = 462 * 35 * 1,25 * 40,1 = 810460 руб.

	10) Стоимость камер РУ

	Ц10 = 507 * 18 * 1,25 * 40,1 = 457440 руб.

	11) Стоимость шкафов НН

	Ц11 = 3555 * 9 * 1,25 * 40,1 = 1603755 руб.

	12) Стоимость трансформаторов

	Ц12 = 985 * 18 * 1,25 * 40,1 = 888715 руб.

	13) Щиток осветительный

	Ц13 = 167 * 9 * 1,25 * 40,1 = 75330 руб.

	14) Трансформатор понижающий

	Ц14 = 2480 * 1,25 * 40,1 = 124310 руб.

	15) Подвесных светильников

	Ц15 = 4190 * 1,72 * 1,25 * 40,1 = 361240 руб.

	16) Стоимость выключателей

	Ц16 = 14,58 * 18 * 1,25 * 40,1 = 13125 руб.

	17) Стоимость штепсельных розеток

	Ц17 = 14,55 * 172 * 1,25 * 40,1 = 125440 руб.

	18) Стоимость масляного выключателя

	Ц18 = 2274 * 2 *1,25 * 40,1 = 227970 руб.

	19) Общая стоимость монтируемого электрооборудования

	Ц общ. эл.об.= 227970+125440+13125+361240+124310+75330+

	888715+1603775+457440+810460+436085+1004230+89725+568820+

	+181805+3207500+8620+3171610= 13.356.200 руб.

	

	2.1.4 Расчет затрат на эксплуатацию машин и механизмов

	По нормативам она составляет 87% от фонда оплаты труда монтажников

	Э мм = 186400 * ( 87 : 100 ) = 162170 руб.

	

	2.1.5 Расчет накладных расходов (управленческо-организационных)

	По нормативам они составляют 85% от фонда оплаты труда

	Н р = 186400 * 0,85 = 158440 руб.

	

	2.1.6 Предварительная себестоимость ЭМР.

	С пр. = 158440 + 162170 + 13356200 + 94540 + 186400 =13957750 руб.

	

	2.1.7 Расходы ,связанные с работой в зимнее время

	По нормативам 3% от С пр.

	Р зв = 13957750 * 0,03 = 418730 руб.

	

	2.1.8 Расчет непредвиденных расходов и затрат

	По нормативам они составляют 1,5% от С пр.

	Р нп = 13957750 * 0,015 =209365 руб.

	

	2.1.9 Полная себестоимость электромонтажных работ

	

	С эмр = С пр. + Р зв. + Р нп. = 13957750 + 418730 + 209365 =

	= 14585845 руб.

	

	2.1.10 Расчет плановой прибыли

	По плану ее величина принимается равной 12% от С эмр

	П пл = 14585845 * ( 15: 100 ) = 2187875 руб.

	

	2.1.11 Общая стоимость электромонтажных работ

	Ц эмр. = 14585845 + 2187875 = 16773720 руб.

	

	2.1.12 Локальная смета на электромонтажные работы

	Сметная стоимость - 16773,72 тыс. руб.

	Сметная зарплата - 186,4 тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость - 3097 часов.

	
2.3 Расчет сметы затрат на ремонт и техобслуживание электрооборудования

	

	2.3.1 Расчет сметы затрат на ремонт электрооборудования

	1) Расчет фонда оплаты труда

	а) Расчет трудоемкости ремонтных работ на год

	Т рем.э = ( 35+23,5*2+6,1*4+0,85*6) / Т р.ц * Р общ. =

	(35+47+24,4+5,1) : 12,34 * 3536 = 22365 час,

	б) Расчет тарифной зарплаты

	З тар. = 43634 * 42,88 = 1871035 руб.

	в) Расчет дополнительной зарплаты

	З доп. = 1871035 * 0,12 = 224525 руб.

	г) Расчет единого социального налога

	З есн =/ 1871035 + 224525 / * 0,26 = 544845 руб.

	д) Фонд оплаты труда

	ФОТ = 1871035 + 224525 + 544845 = 2640405 руб.

	2) Расчет материальных затрат

	По нормативам они составляют 45% от З тар.

	Мз = 2640405 * 0,45 = 1188180 руб.

	3) Расчет общепроизводственных расходов

	По нормативам они составляют 270% от З тар.

	ОПР = 1871035 * 2,7 = 5051575 руб.

	4) Расчет общехозяйственных расходов

	По нормативам для серийного производства они составляют 130% от З тар

	ОХР = 1871035 * 1,3 = 2432345 руб.

	5) Себестоимость ремонта электрооборудования /годовая программа/

	С р.эл. = 2432345 + 5051575 + 1188180 + 2640405= 7256355 руб.

	в расчете на одну единицу ремонтной сложности

	С р эл.ерс = 7256365 : 22568 = 3272 руб.

	2.3.2 Расчет затрат на техобслуживание оборудования

	

	1) Расчет затрат на оплату труда

	

	ФОТ то = З тар то + З доп то + З есн то (7)

	

	где З тар то - тарифная зарплата по техобслуживанию, руб.;

	З доп то - дополнительная зарплата по техобслуживанию, руб.;

	З есн то - единый социальный налог по техобслуживанию, руб.

	ФОТ то =( 1,85 * 3536 : 9 ) * 42,88 * 1,1 * 1,26 = 28256 руб.

	2) Расчет материальных затрат на техобслуживание

	По нормативам 12% от тарифной зарплаты

	МЗ то = ( 1,85 * 3536 : 9 ) * 42,88 * 0,12 = 3740 руб.

	3) Общая сумма затрат на техническое обслуживание

	ЗТО = 28256 + 3740 = 32865 руб.

	

	2.4 Расчет годовых затрат на электроэнергию

	

	2.4.1 Расчет потребности в силовой энергии

	

	С сил. = Н у * Ф э * Р з * К вр : К с * К у (8)

	

	где Ну - установленная мощность оборудования, квт;

	Ф э - годовой эффективный фонд времени /2040 ч./;

	Р з - коэффициент затрат / Р з = 0,3 /;

	К вр - коэффициент одновременной работы оборудования / К вр = 0,5 /;

	К с - коэффициент спроса / К с = 0,95 /;

	К у - коэффициент потерь в сети /Ку= 0,9/.

	С сил. = 7308 * 4060 * 0,3 * 0,5 / 0,95 * 0,9 = 4450575 / 0,855 = 5205345 квт.

	2.4.2 Расчет потребности в световой энергии

	

	С св. = Н св. * Т г * К г : К п (9)

	

	где Н св. - установленная мощность световых точек

	/ Н св. = 0,2 *172 = 34,4 квт./

	Т г - среднее время горения в плановом периоде / 0,6 * 4060 =2436 ч./

	К г - коэффициент одновременного горения световых точек / 0,35 /

	К п - коэффициент потерь в сети / 0,9 /

	С св. = 34,4 * 2436 * 0,35 : 0,9 = 32600 : 0,9 = 36210 квт.

	

	2.4.3 Расчет стоимости электроэнергии

	Ц э = ( 5205345 + 36210 ) * 1,78 = 82615556 руб.

	
Заключение

	

	В результате проведенных расчетов определились общие затраты на проведение электромонтажных работ на монтаж электрооборудования механического цеха, определена потребность в рабочей силе, составлены локальные сметы на электромонтажные работы и смета по труду и зарплате, определены годовые затраты на ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.

	В заключительной части проведен расчет годовой потребности в электроэнергии.

	Выполнение данной работы позволило закрепить знания, умения и навыки полученные в результате изучения учебной дисциплины «Экономика отрасли» и сформировать навыки проведения организационно-экономических и технико-экономических расчетов.

	
Список использованных источников

	

	1. Волков О.И Экономика предприятия . - М; ИНФРА-М, 2004, - 600 с.

	2. Нефедов Н.А Дипломное проектирование в машиностроительных техникумах. – Высшая школа. 1986, - 240 с.

	3. Алексеев А.Г Экономика, организация и планирование электромонтажных работ. - М, Стройиздат, 1990, - 365 с.

	4. Шишмарев В.Ю Машиностроительное производство. -М.: АКАДЕМИЯ, 2004. - 352 с.

		5. Богачев В.Ф., Кабаков В.С., Ходаток А.М. Стратегия малого предпринимательства - СПб:Изд-во "Корвус", 1995.

		6.Боумен К. Основы стратегического менеджмента. Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. М: Юнити, 1997.

		7.Виханский О., Наумов А. Менеджмент: Учебник для вузов. М.,: Высшая школа, 1994.

	

	
Саратовский государственный профессионально-педагогический колледж имени Ю.А. Гагарина

	

	РЕЦЕНЗИЯ

	

	руководителя курсовой работы Розенковой А.И

	о качестве курсовой работы студента гр.ПОЭ-41 Дренина Д.А

	специальности 050501 «Профессиональное обучение» (по отраслям)

	По теме: " Организация монтажа электрооборудования литейного цеха и расчет технико-экономических показателей монтажа, ремонта и техобслуживания электрооборудования"

	Структура работы – соответствует заданию на курсовую работу и оформлена в соответствии с ЕСКД

	Пояснительная записка :

	Организационная часть - дано теоретическое обоснование исследуемой проблемы в полном объеме. В работе на основе знаний учебной дисциплины «Экономика отрасли» проводятся организационные вопросы и расчеты монтажа электрооборудования, дается анализ теоретического материал, демонстрируется умение использовать рекомендуемые источники

	Практическая часть – выполнена правильно с использованием нормативных документов по расчету смет (Справочника №8 №сметы затрат на электромонтажные работы»), даны все необходимые алгоритмы, формулы и таблицы. 

	Соответствие разделов содержанию – полностью соответствуют

	Уровень знаний и практических навыков - высокий

	Оценка работы за содержание теоретической и практической части 

	Работа заслуживает оценки «отлично»

	Руководитель работы ____________________________ 

	Дата