Испытание электромагнитного реле напряжения

Испытание электромагнитного реле напряжения



Цель работы: Испытать реле напряжения РН-54/160 и дать заключение о пригодности реле, сравнив результаты с техническими.

Ход работы:

1. Познакомились с устройством и электрической схемой реле. Реле реагирует на уменьшение напряжения в цепи переменного тока.





Рисунок 1 – Схема реле напряжения

VS – выпрямительный мост

R1, R2 – для изменения предела напряжения



Напряжение срабатывания реле увеличивается в 2 раза, установка увеличивается в 2 раза.

2. Познакомились со схемой испытаний, измерительными приборами и регулирующими устройствами





Рисунок 2 – Схема испытаний, измерительными приборами и регулирующими устройствами


3. Установили указатель напряжения срабатывания в положение 80 В

4. Включил питание стенда

5. Вывели сопротивление реостата до замыкания контактов

Uсраб1 = 96 В

6. Ввели сопротивление, увеличивая напряжение

Uвозв1 = 126 В

7. Включили питание стенда

8. Установили указатель напряжения срабатывания в положение 70 В

9. Уменьшили напряжение: до замыкания контактов

Uсраб2 = 81 В

10. Увеличили напряжение до размыкания контактов

Uвозв2 = 105 В

11. Выключили питание стенда

12. Установили указатель напряжения срабатывания в положение 60 В

13. Уменьшили напряжение: до замыкания контактов

Uсраб3 = 65 В

14. Увеличили напряжение до размыкания контактов

Uвозв3 = 83 В

15. Выключили питание стенда

16. Установили указатель напряжения срабатывания в положение 50 В

17. Уменьшили напряжение: до замыкания контактов

Uсраб4 = 49 В

18. Увеличили напряжение до размыкания контактов

Uвозв4 = 56 В

19. Выключили питание стенда

20. Установили указатель напряжения срабатывания в положение 40 В

21. Уменьшили напряжение: до замыкания контактов

Uсраб5 = 33 В

22. Увеличили напряжение до размыкания контактов

Uвозв5 = 41 В

23. Выключили питание стенда

24. Данные занесли в таблицу, определили значение Квозв



					 (6.1)















Таблица 6.1 – Данные испытаний

Uуст, В

Uсраб, В

Uвозв, В

Квозв

80

96

126

1,31

70

81

105

1,29

60

65

83

1,27

50

49

56

1,14

40

33

41

1,24



25. Для данной установки путем пятикратного изменения определили значение погрешности Uсраб, В реле относительно установки



 (6.2)






 			 (6.3)







				 (6.4)	















Таблица 6.2 – Результаты вычислений

Uуст, В

Uсраб1, В

Uсраб2, В

Uсраб3, В

Uсраб4, В

Uсраб5, В



80

96

96,5

96

96

97

96,3

20,3



Допустимое значение максимального отклонения для реле напряжения не должно превышать 5%.

26. Дали заключение о пригодности реле, сравнив полученные результаты со справочными данными. Отклонение коэффициента возврата не должно превышать 0,03.

Вывод: Данное реле напряжения РН-54/160, не пригодно для использования, т. к. коэффициент возврата контакта превышает допустимое значение 0,03. напряжение срабатывания превышает напряжение установки на 20%, а допустимое значение отклонения 5%