Электроснабжение насосной станции

Аннотация



Тема дипломного проекта «Электроснабжение и электропривод насосной станции». В нём рассматриваются выбор и расчёт различных систем.

Расчёт идёт согласно исходным данным. На основании их осуществляется выбор числа и мощности двигателей насосов. Производится расчёт системы вентиляции и освещения. Для насосной станции производится выбор вспомогательного электрооборудования. В качестве вспомогательного электрооборудования используются мостовой кран машинного зала и станки мастерской.

В дальнейшем определяется расчётная электрическая суммарная нагрузка насосной станции. Формируется годовой график нагрузок насосной станции. Главными задачами дипломного проекта являются: выбор системы питания, выбор системы распределения электроэнергии насосной станции, расчёт токов короткого замыкания и выбор элементов системы энергоснабжения.

Первые две задачи решаются на основании техникоэкономического расчёта.

Ещё одна задача вытекает из темы дипломного проекта: необходимо сформировать схемы защиты и управления синхронным двигателем насоса.




The summary



Theme of the degree project « Electrosupply and electric drive of pump station ». In it(him) are considered(examined) a choice and account of various systems.

The account goes according to the initial data. On the basis of them the choice of number and capacity of engines of pumps is carried out. The account of system of ventilation and illumination is made. The choice of an auxiliary electric equipment is made for pump station. As an auxiliary electric equipment are used the crane bredged of a machine hall and machine tools of workshop.

Further settlement electrical total loading of pump station is defined(determined). The annual diagram of loadings of pump station is formed. The main tasks of the degree project are: a choice of the power supply system, choice of system of distribution of the electric power of pump station, account of currents of short circuit and choice of elements of system of power supply.

First two tasks are decided(solved) on the basis of technical and economic account.

One more task follows from a theme of the degree project: it is necessary to generate the circuits of protection and management of the synchronous engine of the pump.




ОГЛАВЛЕНИЕ



Введение

1 Технология и генеральный план насосной станции

2 Определение расчётных электрических нагрузок насосной станции

2.1 Выбор типа и числа рабочих насосов

2.2 Выбор мощности вентиляторов

2.3 Расчёт освещения производственной площади насосной станции

2.4 Определение и выбор типа и числа электродвигателей для электропривода насосной станции

2.4.1 Электропривод механизма подъёмной установки мостового крана

2.4.2 Электропривод механизма передвижения тележки мостового крана

2.4.3 Электропривод механизма передвижения моста

2.5 Выбор мощности двигателей пожарных насосов

2.6 Электроснабжение мастерской

2.7 Определение суммарной электрической нагрузки 

насосной станции

3 Выбор системы питания

3.1 Выбор типа пункта приёма электроэнергии

3.2 Выбор трансформаторов ППЭ

3.3 Выбор УВН и рационального напряжения

4 Выбор системы распределения электроэнергии

4.1 Выбор рационального напряжения распределения электроэнергии выше 1000 В

4.2 Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых трансформаторных подстанций

4.3. Выбор способа канализации электроэнергии на напряжении выше 1000 В, сечения ЛЭП и токопроводов

4.4 Выбор числа силовых пунктов и мест их расположения

5 Расчёт токов короткого замыкания

6 Выбор и проверка элементов системы электроснабжения насосной станции

7 Принципиальная схема управления электродвигателем насосом и его релейной защиты

7.1 Описание принципа действия схемы управления

7.2 Выбор аппаратов для схемы управления

8 Охрана труда

8.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте

8.2 Меры по снижению и устранению опасных и вредных факторов

8.3 Расчёт шума

8.4 Пожарная безопасность

Заключение

Литература

	
Введение



Одной из главных проблем современной промышленной энергетики является использование наиболее рационального построения системы электроснабжения, выполнение всех её основных принципов. Это связано с огромным ростом энерговооружённости труда, широком внедрении электротехнологических процессов, значительным увеличением потребления электрической энергии.

Электропривод является неотъемлемой частью многих производственных механизмов, участвующих во всём многообразии современных производственных процессах. В каждом конкретном производстве можно выделить ряд операций, характер которых является общим для различных отраслей народного хозяйства. К их числу относятся перемещение грузов при строительно-монтажных работах, вентиляция, водоснабжение и многое другое.

 Механизмы, выполняющие подобные операции, как правило, универсальны и имеют общепромышленное применение, в связи с этим и называются общепромышленными механизмами. Общепромышленные механизмы являются основными механизмами множества конкретных разновидностей производственных установок. К их числу относятся подъёмные краны, насосы, вентиляторы, воздуходувки и т.п. 

Общепромышленные механизмы играют в народном хозяйстве страны важную роль. Они являются основным средством механизации и автоматизации различных производственных процессов. Поэтому уровень промышленного производства и производительность труда в значительной степени зависят от оснащённости производства общепромышленными механизмами и от их технологического совершенства.

Исходные данные к проекту:

мощность энергосистемы Sс=1300 МВА;

сопротивление системы Хс=0,48о.е;

расстояние от энергосистемы до устройства высокого напряжения ПГВ L =4 км;

полная производительность насосной станции Qz=18 м3/час;

напор Н = 60 м.




1 Технология и генеральный план насосной станции



Насосы представляют собой энергетические машины, в которых механическая энергия привода преобразуется в энергию потока жидкости. По принципу действия все существующие насосы подразделяются на три основных класса: лопастные или лопаточные (насосы обтекания), вихревые насосы (насосы увлечения) и объемные насосы (насосы вытеснения).

Наиболее распространенным видом энергетических машин являются лопастные насосы, используемые в большинстве современных отраслей техники.

В лопастных (лопаточных) насосах преобразование энергии двигателя происходит в процессе обтекания лопастей (лопаток) рабочего колеса и их силового воздействия на поток. У вихревых насосов преобразование энергии двигателя происходит в процессе интенсивного образования и разрушения вихрей при увлечении быстро движущимися частицами жидкости в ячейках рабочего колеса. А медленно движущихся частиц жидкости в боковых или охватывающих верхнюю часть колеса каналах (вихревой эффект). При движении жидкости в колесе вихревого насоса между участками всасывания и нагнетания имеет место и центробежный эффект. В объемных насосах преобразование энергии двигателя происходит в процессе вытеснения в напорный трубопровод объема жидкости из замкнутого пространства насоса поршнем (плунжером, скалкой), мембраной, имеющими возвратно-поступательное движение, или зубьями шестерен, винтами, кулачками, выдвижными скользящими пластинами при вращательном движении этих элементов насоса (ротационные насосы).

Лопастные насосы подразделяются на центробежные (радиальные), диагональные и осевые (пропеллерные). В центробежных насосах движение жидкости в рабочем колесе происходит от центральной части к периферии по радиальным направлениям, то есть в потоке частиц жидкости нет осевых составляющих абсолютной скорости. В диагональных насосах частицы жидкости движутся по поверхностям вращения с образующими, наклонными к оси, то есть осевые и радиальные составляющие абсолютной скорости - величины одного порядка. В осевых насосах частицы жидкости движутся в осевом направлении. Лопастные насосы обладают малой способностью самовсасывания. Поэтому при пуске их всасывающую трубу и колесо заливают жидкостью, применяя различные способы. Лопастные насосы удобны для непосредственного соединения с современными типами электродвигателей. Лопастные насосы отличаются компактностью и легкостью.

К.п.д. лопастных насосов достигает 0,9 – 0,92 и в области умеренных напоров не уступает к.п.д. поршневых насосов. Поэтому при невысоких и средних напорах и больших подачах применяются исключительно лопастные насосы. Лопастные насосы находят широкое применение при подаче нефти и нефтепродуктов по трубопроводам, для подачи воды в нефтяной пласт при нефтедобыче, для подачи высоко агрессивных и токсичных жидкостей в нефтехимии. Фактором, ограничивающим частоту вращения и высоту всасывания лопастного насоса, является кавитация. При засасывании насосом жидкости из резервуара давление, в подводящем трубопроводе по мере продвижения жидкости в насос, падает и при входе на колесо может стать меньше давления упругости насыщенных паров жидкости. Происходит холодное вскипание жидкости. Образовавшиеся при входе паровые пузырьки в области повышенного давления на выходе рабочего колеса мгновенно конденсируются, что сопровождается характерными потрескиваниями, шумами. Это явление носит название кавитации насоса. При сильном развитии кавитации может произойти полный срыв работы насоса.

Кавитацию сопровождает ряд нежелательных в эксплуатации насосов явлений:

- эрозия материала стенок. Образовавшиеся пузырьки пара, попадая в область повышенных давлений, мгновенно конденсируются, при смыкании частицы жидкости, окружающие пузырёк, движутся ускоренно к центру пузырька, и при полном исчезновении пузырька эти частицы сталкиваются, создавая мгновенное местное повышение давления, которое может достигать больших значений. Такие давления на рабочих поверхностях каналов колеса приводят к сильным ударам, выщерблению, разъеданию материала стенок;

- повышение вибрации, которая приводит к быстрому изнашиванию подшипников;

- быстрая химическая эрозия рабочих органов насоса при выделении паров химически активной жидкости. Химическая эрозия увеличивается также с повышением в паровой фазе содержания кислорода, растворенного в перекачиваемой жидкости и перешедшего при кавитации в паровую фазу;

- сужение проходного сечения подводящих каналов и полный срыв работы насосов при активном холодном кипении, что связано с выделением растворенных газов, в том числе и воздуха, из жидкости при прохождении ею области вакуума.

Вихревые насосы получили наибольшее распространение в стационарных и передвижных установках мощностью не превышающие несколько десятков киловатт для перекачки маловязких жидкостей, не содержащих абразивных примесей. Напор вихревых насосов в 2 - 5 раз больше напора центробежных насосов при тех же значениях диаметра колеса и частоты вращения, но они отличаются низким к.п.д. (0,25 – 0,5).

Объемные насосы характеризуются тем, что рабочие органы их периодически образуют замкнутые объемы жидкости и вытесняют эти отобранные порции жидкости, увеличивая давление в нагнетательный трубопровод. Особенностями объемных насосов являются постоянное, почти герметичное, разделение всасывающей и нагнетательной камер, а также способность к самовсасыванию. Подача объемного насоса определяется геометрическими размерами его рабочих органов и числом циклов в единицу времени. Подача объемных насосов от 0,8 до 800 м3/ч. В объемных насосах величина напора принципиально не ограничена.




Центробежные

Осевые

1

10

100

1000

10000

Q, м3/ч

Н, м

10

100

1000

Рис. 1.1. График областей использования различных типов насосов в зависимости от их подачи и напора.





Области применения различных типов насосов в зависимости от их подачи и напора приведены на рис. 1.1 [1].

Центробежные насосы, применяемые в широком диапазоне напоров и подач, отличаются многообразием конструктивных исполнений. Они выполняются вертикальными и горизонтальными, как одноступенчатыми, так и многоступенчатыми, одностороннего и двустороннего входа.

Такое многообразие параметров и назначений центробежных насосов вызвало множество разных конструктивных решений. Конструкторам центробежных насосов приходится сопоставлять преимущества разных конструктивных решений и, анализируя их, находить самое оптимальное для каждого конкретного случая.






Рис. 1.2. Технологическая схема насосной установки:

1 - электродвигатель; 2 - насос; 3 - магистраль;

4 - электропривод задвижки; 5 - электромагнитный привод задвижки;

6 - обратный клапан; 7 - реле давления; 8 - реле заливки;

9 - расходомер: 10 - реле уровня; 11 - реле заливки (аварийное).



Определение числа и единичной подачи (напора) насосной установки производится по полной подаче (напору) насосной станции, по условиям оптимального числа центробежных насосов, исходя из необходимости маневрирования потоками перекачиваемой жидкости и надежности в электроснабжении.

Технологическая схема насосной установки представлена на рис.1.2.

Насосная станция — это замкнутое помещение, в котором необходимо создать условия для работы обслуживающего персонала. Насосы с их приводами являются сильными источниками тепла в помещении. Например, некоторые части насосной установки (электродвигателя) нагреты постоянно свыше 100 °С. Эти источники тепла достаточно серьезно влияют на микроклимат внутри насосной станции. В летние месяцы работы насосной станции температура воздуха в помещении может достигать уровня, при котором невозможен комфортный и производительный труд человека. К тому же в любом помещении необходима периодическая замена воздуха. Этим целям служит вентиляция помещений. В дипломе необходимо реализовать вентиляцию на основании опыта уже устроенных систем вентиляции на уже существующих насосных станциях.

Два приточных вентилятора в блоке с калориферами устанавливаются по бокам от главных ворот, предназначенных для подачи транспорта. Калориферы необходимы для создания тепловой завесы в зимнее время, что повышает эффективность отопления и снижает сквозняки от дверей. Еще один блок приточной вентиляции с калорифером устанавливается у центрального входа в мастерскую с улицы. Три вытяжных вентилятора устанавливаются с задней стены насосной станции.

В конструкциях насосных установок имеется множество металлических деталей, которые при эксплуатации подвергаются термическому и механическому воздействию, и как следствие этого процесса они изнашиваются. Для изготовления простых новых деталей, и поддержания старых в нормальном состоянии, а также для плановых и аварийных ремонтов узлов и агрегатов машин в мастерской устанавливается группа металлообрабатывающих станков и сварочных автоматов. Перечень типового устанавливаемого оборудования:

- один сверлильный станок;

- два токарно-винторезных станка;

- один фрезерный станок;

- один круглошлифовальный станок;

- один обдирочно-шлифовальный станок;

- два сварочных трансформатора.

Для монтажа насосов необходим кран. Мостовой кран необходим для замены крупных деталей насосов и электродвигателей. Назначение крана - подъем и доставка насосов к месту назначения.

В случае возникновения пожара необходимо его ликвидировать. Для этой цели устанавливаются два пожарных насоса по бокам от главных ворот.

Таким образом, основными электроприемниками насосной станции являются двигатели приводов насосов, вентиляторов, приводы оборудования мастерской, крановый привод, а также общее освещение производственной площади.

Генеральный план насосной станций представлен на рис. 1.3.




2 Определение расчетных электрических

нагрузок насосной станции



2.1 Выбор типа и числа рабочих насосов



Мощность на валу насоса Рнас (кВт) или мощность, отдаваемая насосу ведущим двигателем при непосредственном соединении, определяется по следующей формуле [1]: 



		(2.1)

	

где Кз - коэффициент запаса (Кз = 1,03 при Р>50 кВт);

 — плотность перекачиваемой жидкости, для холодной воды равна 1000 кг/м3;

g — ускорение силы тяжести, м2/с;

Q — производительность насоса, м3/с;

Н — напор, м;

нас - полный к.п.д. насоса.



Выбираем 8 насосов типа 800В-2,5/63 со следующими каталожными данными [1]: Qh = 4 м3/с; Нн =- 63 м; н = 88%; nн = 600 об/мин; Рн = 1950 кВт; m = 25000 кг; габариты L x B x H = 4300х4200х7000 мм.

В качестве ведущих двигателей выбираем синхронные электродвигатели типа СДН-17-71/10 со следующими каталожными данными [2]:

Рн = 2000 кВт; n0,=500 об/мин; cos  = 0,9; Iстат = 135 А; н = 95,3%; Uh = 10 кВ;


Mmax/Мн = 1; Ms=0.05/Mн = 1,6; Ub = 85 В; Iв = 255 A; m=17400 кг, габариты LxB=4450x3250 мм.

Присоединенная мощность (кВт) определяется по следующей формуле:



	 	 (2.2)

	

где n - количество электродвигателей;

Рн — номинальная мощность электродвигателя, кВт;

н - номинальный к.п.д. электродвигателя;

Кз - коэффициент загрузки. 

Коэффициент загрузки определяется по следующему выражению:







Тогда по (2.2);  

Выбранный тип насоса обеспечивает требуемую производительность и напор, если на сеть параллельно работают 8 насосов. Область работы насосов представлена на рис. 2.1. Параметры насосов по верхней границе поля Q-H обеспечиваются базовым рабочим колесом (РК), а в других точках поля - его обточкой по наружному диаметру или применением других колес в том же корпусе.






1

2

3

Н,М

100

150

80

60

40

30

20

1

2

4

6

10

30

Q,м3/с

20

3600

7200

14400

21600

36000

72000

108000

144000

28800

Рис. 2.1. Область работы насосов: 1 - один насос типа 800В-2,5/63;  2 - восемь параллельно работающих насосов типа 800В-2,5/63; 3 - рабочая точка : Н=60 м. Q=18 м3/с ( 64800 м3/ч).





2.2 Выбор мощности вентиляторов



Для вентиляции машинного зала насосной станции с объемом помещения V= 2255,516 = 19536 м3 и высотой 16 м и мастерской с объемом V=2214,55= =1595 м3 и высотой 5 м устанавливаются центробежные вентиляторы.

Определим мощность приводного двигателя вентилятора, если часовая кратность обмена воздуха равна i = 2.0, полное сопротивление воздушного тракта, преодолеваемое вентилятором, составляет 120 кг/м2 (мм вод. ст.).

Необходимая производительность вентилятора, м3/с:



		 (2.3)

	

где Q - объем помещения, м3.

Мощность электродвигателя вентилятора определяется по формуле:

	
	(2.4) 

	

где Q - производительность вентилятора, м3/с;

h — полное давление, кг/м2;

k - коэффициент запаса (к = 1,1 –1,6);

 — полный коэффициент полезного действия вентилятора (0,5-0,85). 

Количество воздуха, подаваемого вентилятором в машинный зал насосной станции по (2.3):



Мощность электродвигателя вентилятора установленного в машинном зале насосной станции по (2.4):



Для привода вентилятора выбираем асинхронный двигатель с КЗ ротором типа 4А160S2У3 с каталожными данными [3]:



Рн = 7,5 кВт; Uн = 380/660 В; cosн, =0,91; н = 88 %; n0 = 3000 об/мин;

Sн = 2,3 %; Iп/Iн = 7,5; Mmax/Мн = 2,2; Мп/Мн = 1,4.



Количество воздуха, подаваемого вентилятором в мастерскую по (2.3):



Мощность электродвигателя вентилятора установленного в мастерской по (2.4):



Для привода вентилятора выбираем асинхронный двигатель с КЗ ротором типа 4А80В2УЗ с каталожными данными [3]:




Рн = 2,5 кВт; Uн =380 В; cosн, =0,87; н = 83 %; n0 = 3000 об/мин;

Sн = 5 ; Iп/Iн = 6,5; Mmax/Мн = 2,2; Мп/Мн = 2.



Мощность электродвигателей дня приточной и вытяжной вентиляции принимаем одинаковой.

 Приточные вентиляторы работают в блоке с калориферами. Мощность каждого калорифера принимаем равной 2 кВт.

Мощность, расходуемая на обогрев калориферами:



	Ркал = nР1k = 32 = 6 кВт, 	(2.5)

	

где Р1k - мощность одного калорифера.

Присоединенная мощность двигателей для привода вентиляторов в мастерской:



		(2.6)

	

где Рприт.мас, Рвыт.мас — активные номинальные мощности двигателей соответственно для приточной и вытяжной вентиляции мастерской, кВт. Аналогично для машинного зала насосной станции:



		(2.7)



2.3 Расчет освещения производственной площади насосной станции



Расчет общего освещения по удельной мощности является упрощенной формой метода коэффициента использования. Удельная мощность  (Вт/м2) является важнейшим энергетическим показателем осветительной установки, широко используемым для оценок экономических решений и для предварительного определения нагрузки при начальных стадиях проектирования.

Удельная мощность  определяется по таблицам [4] и зависит от типа светильников, нормированной освещенности, коэффициента запаса, коэффициента отражения поверхностей помещения, значения расчетной высоты установки светильника, площади помещения.

Площадь помещения машинного зала определяется по генеральному плану насосной станции Fм.з. = 1221 м2. Удельная мощность осветительной установки для машинного зала равна =18 Вт/м2.

Мощность осветительной нагрузки машинного зала определяется по формуле:



	Росв.м.з. = КсF. 	 (2.8) 

	

Росв.м.з. = 0,95181221 = 20,879 кВт.

Значения коэффициента спроса осветительной нагрузки Кс приведены в [5]. Для газоразрядных ламп коэффициент мощности cos = 0,5 (tg  = 1,732).

Реактивная мощность, потребляемая освещением, рассчитывается по формуле:



	Qocв.м.з. = Росв.м.з. tg. 	(2.9) 

	

Qocв.м.з. = 20,879 1,732 = 36,121 кВар.

Определяем полную мощность осветительной нагрузки: 



Socв.м.з. = 	(2.10)

Socв.м.з. = 



Расчет освещения мастерской ведется аналогично расчету освещения машинного зала насосной станции. Площадь мастерской по генплану Fмас = 319 м2. Удельная мощность осветительной установки мастерской по [4] равна  =15 Вт/м. Освещение производится люминесцентными лампами. Коэффициент мощности для люминесцентных ламп cos = 0,9 (tg = 0,484).

Мощность осветительной нагрузки мастерской определяется по формуле (2.8):

Росв.мас. = 1 • 15 • 319 = 4,785 кВт.

Реактивная мощность, потребляемая освещением, рассчитывается по формуле (2.9):

Qocв.мac. = 4,785 • 0,484 = 2,316 кВар. 

Определяем полную мощность осветительной нагрузки по формуле (2.10);

Socв.м.з. = 

Определение общуй мощности осветительной нагрузки по насосной станции в целом:



	Росв = Росв.м.з+ Росв.мас =20,879 + 4,785 =25,664 кВт, 	(2.11)

	Qocв = Qocв.м.з. + Оосв.мас = 36,121 + 2,316 = 38,437 кВар,	(2.12)

	Socв= 	(2.13)

	

Для сравнения, определим мощность осветительной нагрузки с помощью метода коэффициента использования, учитывающего геометрию помещения, конструкцию и конкретное расположение осветительной установки, нормы освещенности, вид светильников и характеристики применяемых ламп.

Метод коэффициента использования светового потока предназначен для расчета равномерного освещения горизонтальных поверхностей при отсутствии крупных затеняющих предметов.

При расчете по этому методу световой поток Ф (лм) ламп в каждом светильнике, необходимый для создания заданной минимальной освещенности (норма освещенности - Ен), определяется по следующей формуле [5]:



	  	(2.14)

	

где Кзап — коэффициент запаса:

F - площадь освещаемой поверхности, м2;

Z - коэффициент минимальной освещенности, z=l.l - для люминесцентных ламп, Z = 1,5 для ламп накаливания и ДРЛ;

N - число светильников;

 - коэффициент использования светового потока источника света, в долях единицы.

По значению Ф выбирается стандартная лампа так, чтобы ее поток отличался от расчетного значения Ф на -10  +20%. При невозможности выбора источника света с таким приближением корректируется число светильников.

При расчете освещения, выполненного люминесцентными лампами, чаще всего первоначально намечается число рядов n, которое в (2.8) соответствует величине N. Тогда под Ф следует понимать поток ламп одного ряда.

Если световой поток ламп в каждом светильнике составляет Фном, то число светильников в ряду определяется по формуле

	

	
	(2.15) 

	

Суммарная длина N светильников сопоставляется с длиной помещения, при этом возможны следующие случаи:

1) суммарная длина светильника превышает длину помещения. В этом случае необходимо применить более мощные лампы (у которых поток на единицу длины больше) или увеличить число рядов, можно компоновать ряды из сдвоенных, строенных светильников и т.д.:

2) суммарная длина светильников равна длине помещения: задача решается установкой непрерывного ряда светильников;

3) суммарная длина ряда меньше длины помещения: принимается ряд с равномерно распределенными вдоль него разрывами между светильниками. Рекомендуется, чтобы расстояние между светильниками в ряду не превышало 0.5 расчетной высоты 

Расчетная высота (м) определяется по следующей формуле [5]:



	H = H - hp - hc 	(2.16) 

	

где Н - высота помещения, м;

hp - высота расчетной поверхности над полом, м;

hс - расстояние светильника от перекрытия, м.

Коэффициент использования светового потока является функцией индекса помещения i, который определяется по формуле [5]:



		 (2.17)

	

где L - длина помещения, м;

В - ширина помещения, м;

h - расчетная высота, м.

Для определения коэффициента использования  кроме индекса помещения i необходимо оценить коэффициенты отражения поверхностей помещения: потолка n стен c и рабочей поверхности p.

Основное требование при выборе расположения светильников заключается в доступности их при обслуживании. Кроме того, размещение светильников определяется условием экономичности. Важное значение имеет отношение расстояния между светильниками или рядами светильников к расчетной высоте  = La/h, уменьшение его приводит к удорожанию осветительной установки и усложнению ее обслуживания, а чрезмерное увеличение приводит к резкой неравномерности освещения и к возрастанию расходов энергии.

При расположении рабочих мест рядом со стенами здания светильники следует устанавливать на расстоянии L от стены, которое принимается равным (0,3-0,5)L.

Освещение машинного зала

Для расчета освещения машинного зала в качестве источника света выбираем лампы ДРЛ. Лампы типа ДРЛ применяются для общего освещения производственных помещений высотой более 8 метров, в которых не требуется правильной цветопередачи. Система освещения – общая, т.е. и искусственное и естественное освещение. Размеры машинного зала определяем по генеральному плану Lм.з.хВм.з.хНм.з. = 55,5х22х16 м. Лампы ДРЛ размещены в светильниках типа РСП-1000/ГОЗ с габаритами DxH=610x670 мм. Данный тип светильника имеет глубокую кривую силы света.

По (2.16) определим расчетную высоту: h=16 - 0 -1 =15 м. 

По табл. 4-16 [4]: э=1, тогда расстояние между лампами, расположенными в одном ряду, Lа=эh=115=15 м.

При La = 14 м в ряду можно разместить 4 светильника, тогда


						(2.18)



где l - расстояние от стены до крайнего светильника, м;

N1 – число светильников в одном ряду. 



l находиться в пределах (0,3 – 0,5)La т.е. (4,55,257,5)м 

Принимаем число рядов светильников равным двум, тогда Lв = 12 м. При прямоугольных полях рекомендуется La : Lв  1,5 [4].

La : Lв=15 : 12 = 1,25 1,5.

Число светильников в машинном зале N = 8. Размещение светильников представлено на рис.2.2. 

По табл.5-2 [4] принимаем п = 0,7; с = 0,5; р = 0,3.

Индекс помещения по (2.17): 





12000

15000

5000

22000

5250

55500

hp

h

hс

Н

а)

б)

Рис.2.2. Размещение светильников в машинном зале: а) в плане; б) в разрезе.





По табл.5 -17 [4] определяем коэффициент использования светового потока  = 72%. 

По формуле (2.14) при Ен = 150 лк и Кзап=1.5, принятых по табл.4-4 в [4] находим:



По полученному Ф подбираем из табл.2-17 [4] лампу типа ДРЛ мощностью 1000 Вт со световым потоком Фном=50000 лм (Фном отличается от Ф на 8,84%, что допустимо).

Расчетная осветительная нагрузка определяется по формуле [5]:



	Po = PycтKc - Кпра 	(2.19) 

	

где Руст - установленная мощность ламп, кВт;

Кс - коэффициент спроса;

Кпра - коэффициент, учитывающий потери в пускорегулирующей аппаратуре (ПРА), Кпра=1,1 - для ламп ДРЛ и ДРИ; Кпра = 1,2 -для люминесцентных ламп со стартерными схемами включения и KПpа = 1,3 –1,35 - для люминесцентных ламп с безстартерными схемами включения.

Расчетная осветительная нагрузка машинного зала no (2.19):

Po.м.з. = (8х1)0,951,1 = 8,36 кВт.

Для газоразрядных ламп типа ДРЛ cos = 0,5 (tg = 1,732), тогда :

Qо.м.з. = Ро.м.з. • tg = 8,36 • 1,732 = 14,48 кВар.

Освещение мастерской

Для расчета освещения в мастерской в качестве источника света применяем люминесцентные лампы типа ЛБ в светильниках ПВЛМ - ДОР с габаритами LсвхВсвхНсв = 1625х270х215 мм, с прямым косинусным светораспределением. Система освещения - общая. Размеры мастерской по генплану: LмасхВмасхНмас =21х х14,7х5 м.

Расчетная высота по (2.16): h = 5 – 0 – 0,22 = 4,78 м. 

По табл. 4-11 [4]: с = 1,4, тогда расстояние между рядами L = ch = 1,4  4,78 = = 6,7 м.

Намечаем два ряда светильников. Коэффициенты отражения от поверхностей принимаем такими же, как для машинного зала п = 0,7; с = 0,5; р = 0,3.

Индекс помещения по (2.17): 



По табл. 5-12 [4]:  = 58%; по табл. 4-4к [4] для металлообрабатывающих мастерских Ен = 300 лк, Кзап =1,5. Тогда по (2.14):



Число светильников в ряду по (2.15): 

 ламп;

где Фном = 5220 лм для ЛБ мощностью 80 Вт

Общее число ламп - 52. Выбираем лампу типа ЛБ мощностью 80 Вт. При установке этих ламп расхождение расчетного	и номинального светового потока составляет 1,92%, что допустимо. 

Длина непрерывного ряда светильников: l ряда = N  Lcв = 131,625 = 21,125 м. 

Определим остаток расстояния и превратим в равные разрывы между светильниками:



	l oст = Lмас - l ряда = 22 – 21,125 = 0,825 м,	(2.20)

	lразрыва = l ocm/N = 0,825/13 = 0,067 м. 	(2.21)

	

Расчетная осветительная нагрузка мастерской по (2.19):

Ро.мас. = (52x0,08)11,35 = 5,616 кВт.

Для люминесцентных светильников cos = 0,9 (tg = 0,484).



	Qо.мас. = Po.мac  tg = 5,616 • 0,484 = 2,718 кВар. 	(2.22)

Общая мощность осветительной нагрузки по насосной станции в целом:



	Ро = Ро.м.з. + Ро.мас = 8,36 + 5,616 = 13,976 кВт,	(2.23)

	 Qo = Qo.м.з. + Qo.мac = 14,48 + 2,718 = 17,198 кВар, 	(2.24)

		(2.25)

	

При расчете осветительной нагрузки по методу удельной мощности получили завышенное значение, поэтому в дальнейших расчетах будем использовать значение расчетной осветительной нагрузки, определенное по методу коэффициента использования.



2.4 Определение в выбор типа в числа электродвигателей для

электропривода мостового крана



2.4.1 Электропривод механизма подъемной установки

мостового крана

Механизмы подъемной установки предназначены для подъема и опускания груза, оборудования и так далее при наматывании или сматывании каната на барабан лебедки. Кинематическая схема механизма подъема приведена на рис. 2.3.




2

1

6

3

4

5

Рис.2.3. Кинематическая схема механизма подъема. 

1 - электродвигатель; 2 - тормоз; 3 - барабан; 4 — полиспаст; 5 — редуктор;

 6 — соединительная муфта.





В качестве электропривода механизма подъема преимущественное распространение получили асинхронные двигатели с фазным ротором и двигатели постоянного тока.

При пуске на участке разгона используется многоступенчатый реостат с числом ступеней не более 5 - 6.

При торможении в зависимости от величины и знака тормозного усилия используется двигательный режим при работе двигателя на реостатной характеристике или электродинамическое торможение с наложением электромеханического тормоза для окончательной остановки привода.

Для выбора мощности электропривода воспользуемся техническими данными механизма подъема:

грузоподъемность G = 450 кН;

вес грузозахватного устройства Go = 15 кН;

скорость подъема и опускания груза  = 0,28 м/с;

диаметр барабана Dб = 0,6 м;

ускорение и замедление при работе с грузом а1 = 0,3 м/c2;

ускорение и замедление при работе без груза а0 = 0,35 м/с2;

кратность полиспаста in= 5;

передаточное число редуктора ip = 15,6;

длительность цикла tц = 600 с;

к.п.д. редуктора р = 0,85;

к.п.д. полиспаста n = 0,98;

к.п.д. барабана б = 0,95;

высота подъема Н = 4м.

Определение продолжительности включения (ПВ) электродвигателя. 

Время пуска (торможения) двигателя с грузом и без груза [6]:



		(2.25)

		(2.26)

	

Средняя скорость передвижения груза (грузозахватного устройства) за время пуска и торможения [6]:



	(2.27)



	Путь, пройденный грузом (грузозахватным устройством) за время пуска и торможения [6]:

	

		lp 1,2 = 2c.p.1,2  tn1,2 = 2  0,14  0,933 = 0,26 м;	(2.28)

		lp 3,4 = 2c.p.3,4  tn3,4 = 2  0,14  0,8 = 0,224 м;	(2.29)

		

	Путь, приходящийся на движение груза (грузозахватного устройства) при установившейся скорости [6]:

		
lу 1,2 = Н - lp 1,2 = 4 – 0,26 = 3,74 м;	(2.30)

		lу 3,4 = Н - lp 3,4 = 4 – 0,224 = 3,776 м;	(2.31)

		

Время подъема груза (грузозахватного устройства) с установившейся скоростью [6]:



		(2.32)

		(2.33)

	

Время работы с грузом и без груза:



	t1.2 = tn1.2 + ty1.2 + tтl1.2 = 0,933+13,357+0,933 = 15,223 с;	(2.34)

	t3,4 = tn3,4 + ty3,4 + tтl3,4 = 0,8+13,486+0,8 = 15,086 с;	(2.35)

	

	Расчетная продолжительность включения [6]:

	

			(2.36)

		

	Расчет и приведение к валу двигателя моментов сопротивления. 

	Момент статической нагрузки при поднятии грузозахватного устройства с грузом [6]:

	

			(2.37)

		

	где пр = рnб = 0,850,980,95 = 0,791

	Момент статической нагрузки при опускании грузозахватного устройства с грузом [6]:

	

	(2.38)

	

	Момент статической нагрузки при подъеме грузозахватного устройства без груза [6]:

	

			(2.39)

		где ’пр= 0,21 при 	(2.40)

		

	Момент статической нагрузки при опускании грузозахватного устройства без груза [6]:

	

		 	(2.41)

		

	Предварительный выбор мощности электродвигателя.

	Предварительный выбор двигателя производится по статическому среднеквадратичному (эквивалентному) моменту [6]:

	

	 

	

	
Учтем неизвестную на данном этапе динамическую составляющую нагрузки с помощью коэффициента запаса Кз (примем Кз = 1,1) [6]:

	

		Mэкв.рас = Кз •Мэкв = 1,1 1343,6 = 1477,96 Hм . 	(2.42)

		

	Требуемая номинальная скорость двигателя [6]:

	

			(2.43)

		

	Определим частоту вращения вала двигателя [6]:

	

			(2.44)

		

	Эквивалентная расчетная мощность электродвигателя [6]:

	

		Рэкв.рас = Мэкв.рас  н  10-3 = 1477,96  72,8  10-3 = 107,6 кВт. 	(2.45)

		

	Пересчитанная на стандартную продолжительность включения (ПВн=40%) мощность [6]:

	

			(2.46)

		

	Выбираем асинхронный электродвигатель с фазным ротором типа 4МТН280М8 [8].

	Каталожные данные двигателя:

	- номинальная мощность Р2н= 75 кВт;

	- номинальная частота вращения nн = 725 об/мин;

	- коэффициент мощности cosH = 0,82;

	- напряжение статора U1 = 380 В;

	- напряжение ротора U2 = 227 В;

	- сила тока статора I1 = 154 А;

	- сила тока ротора I2 = 165 А;

	- максимальный момент Мк = 2940 Нм;

	- момент инерции Jp = 4,1 кгм2.

		Уточненный выбор мощности двигателя.

		 Уточненная частота вращения [6]:

		

			(2.47)

		

	Радиус приведения кинематической цепи между двигателем и исполнительным механизмом [6]:

	

			(2.48)

		

	Суммарный приведенный момент инерции для нагруженного и ненагруженного механизма [6]:

	

	

	Динамические моменты для нагруженного и ненагруженного механизма [6]:

	

		
	(2.49)

			(2.50)

		

Определим моменты сопротивления двигателя при пуске, установившемся режиме и при торможении для нагруженного и ненагруженного механизма. 

	При подъеме с грузом [6]:

	

		Мn1 = Мст1 + Мдин1 = 2261 + 392,8 = 2653,8 Нм;	(2.51)

	Му1 = Mcт1 = 2653,8 Нм;

	Мт1 = Mcт1 – Мдин1 = 2261 – 392,8 = 1868,2 Нм.	(2.52)

	

 При опускании с грузом [6]:



		Мn2 = Мст2 + Мдин1 = 1414,673 + 392,8 = 1807,473 Нм;	(2.53)

	Му2 = Mcт2 = 1414,673 Нм;

	Мт2 = Mcт2 – Мдин1 = 1414,673 – 392,8 = 1021,873 Нм.	(2.54)

	

При подъеме без груза [6]:



	Мn3 = Мст3 + Мдин2 = 274,725 + 400,4 = 675,125 Нм;

	Му3 = Mcт3 = 274,732 Нм;

Мт3 = Mcт3 – Мдин2 = 274,265 – 400,4 = -125,675 Нм.



При опускании без груза [6]:



	Мn4 = Мст4 + Мдин2 = 12,115 + 400,4 = 412,515 Нм;

	Му4 = Mcт4 = 12,115 Нм;

Мт4 = Mcт4 – Мдин2 = 12,115 – 400,4 = -388,625 Нм.



Эквивалентный момент двигателя при ПВрас [6]:





где  = 0,75 - коэффициент, учитывающий ухудшение охлаждение двигателя при пуске и торможении.

Эквивалентный момент двигателя при стандартной продолжительности включения (ПВн = 40%) [6]:



		(2.55)

Номинальный момент двигателя:

		(2.56)

	

Выбранный двигатель проходит по нагреву, так как условие 

Мн.дв(987,931) > Мэкв(687,674) выполняется. Двигатель также проходит по перегрузочной способности, то есть выполняется условие Мк(2940 Нм) > Мп1(2653,8 Нм).




2.4.2 Электропривод механизма передвижения тележки мостового крана

Механизм передвижения предназначен для транспортировки различных грузов и может состоять из одного или двух электродвигателей, которые передают движение через редуктор на ходовые колеса, осуществляющие перемещение по рельсовым путям тележки.

Разгон и торможение происходят с постоянным ускорением, величина которого ограничивается технологическими факторами и условием отсутствия пробуксовки колес.





2

1

3

4

     Рис. 2.4. Кинематическая схема механизма передвижения тележки крана:

1 — электродвигатель; 2 — тормоз; 3 - редуктор; 4 — ходовые колеса.

Кинематическая схема механизма передвижения тележки.

Для выбора мощности электропривода воспользуемся техническими данными механизма передвижения тележки:

- грузоподъемность G = 450 кН;

- скорость передвижения тележки  = 0,5 м/с2;

- диаметр ходового колеса Dk = 0,4 м;

- диаметр цапф (подшипников) колес d = 0,095 м:

- ускорение/замедление a = 0,15 м/с2;

- передаточное число редуктора ip = 31,5:

- длительность цикла tц = 180 с;

- к.п.д. механизма м = 0,85;

- путь передвижения тележки L = 20,5 м.

Для выбора мощности электропривода тележки необходимо также знать вес тележки. Вес тележки грузоподъемностью 5 - 50 т. можно рассчитать по следующей формуле [8]:



	mm = m0 + km  Q 	(2 .57)

	

где mo, km, - коэффициенты, зависящие от режима работы крана:

Q - грузоподъемность, m.

Вес тележки по (2.14):



	(2.58)

	

Определение продолжительности включения электродвигателя тележки. Время пуска (торможения) двигателя с напруженной и с нагруженной тележкой [6]:







Средняя скорость передвижения тележки за время пуска и торможения [6]:







Путь нагруженной тележки при пуске и торможении [6]:






Путь ненагруженной тележки при пуске и торможении [6]:







Путь нагруженной тележки при установившейся скорости [6]:







Путь ненагруженной тележки при установившейся скорости [6]:







Время движения нагруженной тележки с установившейся скоростью [6]:







Время движения ненагруженной тележки с установившейся скоростью [6]:







Расчетная продолжительность включения электродвигателя тележки [6]:






Расчет и приведение к валу двигателя моментов сопротивления.

Момент статической нагрузки (Н м) при движении с грузом [6, 7]:







где Кр - коэффициент трения реборд ходовых колес механизмов передвижения о рельсы;

 - коэффициент трения подшипников ходовых колес механизмов передвижения;

f - коэффициент трения качения ходовых колес механизмов передвижения, м;

Значение коэффициентов Кр,  и f приведены в таблице [7].



		(2.59)

	

Момент статической нагрузки при движении без груза [6,7]:



		(2.60)

	

Предварительный выбор мощности электродвигателя.

Предварительный выбор двигателя производится по статическому среднеквадратичному (эквивалентному) моменту [6]:








Учтем на данном этапе неизвестную динамическую составляющую нагрузки с помощью коэффициента запаса Кз [6]:



	Мэкв.рас = Кз • Мэкв = 1.5 • 45,8 = 68,7 Нм. 	(2.62)

	

Требуемая номинальная скорость двигателя [6]:



		(2.63)

	

Частоту вращения вала двигателя [6]:







Эквивалентная расчетная мощность электродвигателя [6]:







Пересчитанная на стандартную продолжительность включения (ПВн = 40%) мощность [6]:








Выбираем асинхронный электродвигатель с фазным ротором типа 4MTF 132 L6 [8].

Каталожные данные двигателя:

- номинальная мощность Р2н = 5,5 кВт;

- номинальная частота вращения nн = 915 об/мин;

- коэффициент мощности соsн=0,74;

- напряжение статора U1=380 В;

- напряжение ротора U2 = 213 В;

- сила тока статора I1 = 14,8 А;

- сила тока ротора I2 = 183 А;

- максимальный момент Мк = 135 Нм;

- момент инерции Jp = 0,11 кгм2.

Уточненный выбор мощности двигателя. 

Уточненная частота вращения [6]:



Радиус приведения кинематической цепи между двигателем и исполнительным механизмом [6]:







Суммарный приведенный момент инерции для нагруженного и ненагруженного механизма [6]:










Динамические моменты для нагруженного и ненагруженного механизма [6]:









Моменты сопротивления двигателя при пуске и торможении с грузом [6]:



	;





Моменты сопротивления двигателя при пуске и торможении без груза [6]:



	;

	

	

Эквивалентный момент двигателя при ПВрас [6]:








Эквивалентный момент двигателя при стандартной продолжительности включения (ПВн = 40%) [6]:







	Номинальный момент двигателя:

	 

	Выбранный двигатель проходит по нагреву, так как условие Мн.дв (57,4 Н м) > Мэкв (52,94 Н м) выполняется. Двигатель также проходит по перегрузочной способности, то есть выполняется условие Мк (135 Нм) > Мп1 (116,38 Нм).

	2.4.3. Электропривод механизма передвижения моста.

	Механизм передвижения моста и механизм передвижения	тележки принципиально не отличается, то есть кинематические схемы передвижения аналогичны.

Для выбора мощности электропривода воспользуемся техническими данными механизма передвижения моста:

- грузоподъемность G = 450 кН;

- скорость передвижения моста  = 1,1 м/с2;

- диаметр ходового колеса Dk = 0,71 м;

- диаметр цапф (подшипников) колес d = 0,2 м;

- ускорение/замедление а = 0,18 м/с2;

- передаточное число редуктора ip = 20;

- длительность цикла tц= 180 с;

- к.п.д. механизма м= 0,8;

- путь передвижения тележки L = 37,5 м;

- длина пролета Ln = 21 м.

Для выбора мощности электропривода механизма передвижения моста необходимо также знать вес крана. Вес (т) крана грузоподъемностью 40-50 т можно рассчитать по следующей формуле [8]:



	mкр = k(Ln + 20), 	(2.64) 

	

где k - коэффициент, зависящий от режима работы крана. 

Вес крана по (2.15):

mm = 1,15(21 + 20) = 47,15 m, 

Gkp = mкрg = 47,15 • 9.81  463 кН.

Определение продолжительности включения электродвигателя тележки.

Время пуска (торможения) двигателя нагруженного и ненагруженного механизма передвижения моста [6]: 







Средняя скорость механизма передвижения моста за	время пуска	и торможения [6]:






Путь нагруженного механизма передвижения моста при пуске и торможении [6]:







Путь ненагруженного механизма передвижения моста при пуске и торможении [6]:







Путь нагруженного механизма передвижения моста при установившейся скорости [6]:







Путь ненагруженного механизма передвижения моста при установившейся скорости [6]:







Время движения нагруженного механизма передвижения моста с установившейся скоростью [6]:







Время движения ненагруженного механизма передвижения моста	с установившейся скоростью [6]:








Расчетная продолжительность включения электродвигателя [6]:





	

	Расчет и приведение к валу двигателя моментов сопротивления.

	Момент статической нагрузки при движении с грузом [6, 7]:

	

	

	

Момент статической нагрузки при движении без груза [6, 7]:







Предварительный выбор мощности электродвигателя.

Предварительный выбор двигателя производится по статическому среднеквадратичному (эквивалентному) моменту [6]:








Учтем на данном этапе неизвестную динамическую составляющую нагрузки с помощью коэффициента запаса Кз [6]:



Мэкв.рас = Кз • Мэкв = 1,5 176,41 = 264,62 Нм. 



Требуемая номинальная скорость двигателя [6]:







Частоту вращения вала двигателя [6]:







Эквивалентная расчетная мощность электродвигателя [6]:



.



Пересчитанная на стандартную продолжительность включения (ПВн=40%) мощность [6]:








Выбираем асинхронный двигатель с фазным ротором типа 4МТН 200LB8 [8].

	Каталожные данные двигателя:

	- номинальная мощность Р2н = 22 кВт;

	- номинальная частота вращения nн = 715 об/мин;

	- коэффициент мощности cosн=0,7;

	- напряжение статора U1 = 380 В;

	- напряжение ротора U2 = 241 В;

	- сила тока статора I1 = 57 А;

	- сила тока ротора I2 = 59 А;

	- максимальный момент Мк = 800 Нм;

	- момент инерции Jp = 0,68 кгм2.

Уточненный выбор мощности двигателя. 

Уточненная частота вращения [6]:







Радиус приведения кинематической цепи между двигателем и исполнительным механизмом [6]:



	.

	

Суммарный приведенный момент инерции для нагруженного и ненагруженного механизма [6]:






	

	

	Динамические моменты для нагруженного и ненагруженного механизма [6]:

	

	.

	.

	

Моменты сопротивления при пуске и торможении с грузом [6]:



	;

	.

	

Моменты сопротивления при пуске и торможении без груза [13]:



	;

	

	

Эквивалентный момент сопротивления при ПВрас [13]:



	




Эквивалентный момент двигателя при стандартной продолжительности включения (ПВн=40%) [6]:







Номинальный момент двигателя:



Выбранный двигатель проходит по нагреву, так как условие Мн.дв(293,85 Н м) > Мэкв (240,84 Н м) выполняется. Двигатель также проходит по перегрузочной способности, то есть выполняется условие 0,81 •Мк (648,3 Нм) > Мп1 (530,8 Нм).



2.5 Выбор мощности двигателей пожарных насосов



Выше упоминалось, что в машинном зале для ликвидации пожара устанавливаются два пожарных насоса по бокам главных ворот. Пожарные насосы постоянно находятся в работе, то есть они работают в режиме циркуляции, поддерживая давление в трубопроводе.

Для привода пожарных насосов выбираем асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором типа 4А112 М2У3 [3].

Каталожные данные электродвигателя:

номинальная мощность Рн = 7,5 кВт;

номинальное напряжение Uн =380 В;

номинальный коэффициент мощности соsн = 0.88;

номинальный к.п.д. н = 87,5 %;

синхронная скорость nо = 3000 об/мин;

номинальное скольжение Sн = 2,6 %;

кратность пускового тока Iп/Iн = 7.5;

кратность максимального момента Мmах/Мн = 2.2;

кратность пускового момента Мп/Мн = 2.



2.6 Электрооборудование мастерской



В конструкциях насосных установок имеется множество металлических деталей, которые при эксплуатации подвергаются термическому и механическому воздействию, и как следствие этого процесса они изнашиваются. Для изготовления простых новых деталей, и поддержания старых в нормальном состоянии, а также для плановых и аварийных ремонтов узлов и агрегатов машин в мастерской устанавливается группа металлообрабатывающих станков и сварочных трансформаторов.

Перечень устанавливаемого оборудования:

один сверлильный станок типа 2Н150. Станок предназначен для сверления, рассверливания, зенкования, развертывания и подрезания торцов. 

Электродвигатели:

1) привод главного движения (4А132S4У3):

Рн =7,5 кВт; н=0,875; соsн=0,86; Кп =7,5;

2) привод насоса охлаждения (4АА50В2У3):

Рн =0,12 кВт; н=0.63; cosн= 0.7; Кп = 4. 

Габариты станка (длина х ширина х высота) 1293х 875х3090 мм.

- два токарно-винторезных станка типа 1М63 для выполнения	токарных и винторезных работ по черным и цветным металлам, точения	конусов, нарезания резьб. 

Электродвигатели:

1) привод главного движения (4А160S4У3):

Рн = 15 кВт; н=0,885; cosн=0.88; Кп = 7;

2) привода быстрого хода каретки (4А80А4У3):

Рн = 1,1 кВт; н=0.75; cosн = 0.81; Кп = 5;

3) привод насоса охлаждения (4АА50В2У3):

Рн = 0,12 кВт; н= 0,63; cosн= 0.7; Кп = 4. 

Габариты станка (длина х ширина х высота) 3530х1680х1290 мм.

один фрезерный станок типа М654 для обработки плоскостей на изделиях из стали, чугуна и легких сплавов торцовыми, концевыми и фасонными фрезами. 

Электродвигатели:

1) привод главного движения (4А160S4УЗ):

Рн = 15 кВт; н = 0,885; cosн = 0,88; Кп = 7;

2) привод подачи (4A100L4У3):

Рн = 4 кВт; н = 0,84; cosн = 0,84; Кп = 6. 

Габариты станка (длина х ширина х высота) 2890х3165х3140 мм.

один круглошлифовальный станок типа 3Б161, предназначенных для шлифования цилиндрических и пологих конических поверхностей изделий. 

Электродвигатели:

1) привод шлифовального круга (4А132S4У3):

Рн = 7,5 кВт; н = 0,875; cosн = 0,86; Кп = 7,5;

2) привод изделия (4А71В4У3):

Рн = 0,75 кВт; н = 0,72; cosн = 0,73; Кп = 4,5;

3) привод гидропресса (4А90L6У3):

Рн = 1,5 кВт; н = 0,75; cosн = 0,74; Кп = 4,5;

4) привод насоса охлаждения (4АА50В2У3):

Рн = 0,12 кВт; н = 0,63; cosн = 0,7; Кп = 4. 

Габариты станка (длина х ширина х высота) 4100х2100х1560 мм.

один обдирочно-шлифовальный станок типа 3М-636 для заточки режущих инструментов. 

Электродвигатели:

1) главный привод (4А132S4У3):

Рн = 7,5 кВт; н = 0,875; cosн = 0,86; Кп = 7,5.

два сварочных трансформатора типа ТСД-2000-2: Sн = 162 кВА; н = 0,9; cosн = 0,62;

	

	2.7 Определение суммарной электрической нагрузки

	насосной станции

	

	Первым этапом проектирования системы электроснабжения является определение электрических нагрузок. По значению электрических нагрузок выбирают и проверяют электрооборудование системы электроснабжения, определяют потери мощности и электроэнергии. От правильной оценки ожидаемых нагрузок зависят капитальные затраты на систему электроснабжения, эксплуатационные расходы, надежность работы электрооборудования.

	При проектировании системы электроснабжения или анализе режимов ее работы потребители электроэнергии (отдельный приемник электроэнергии, группа приемников, цех или завод в целом) рассматривают в качестве нагрузок. Различают следующие виды нагрузок: активную мощность Р, реактивную мощность Q, полную мощность S и ток I.

	В практике проектирования систем электроснабжения применяют различные методы определения электрических нагрузок, которые подразделяют на основные и вспомогательные. В первую группу входят методы расчета по:

	- установленной мощности и коэффициенту спроса;

	- средней мощности и отклонению расчетной нагрузки от средней (статистический метод);

	- средней мощности и коэффициенту формы графика нагрузок;

	- средней мощности и коэффициенту максимума (метод упорядоченных

	диаграмм). 

	Вторая группа включает в себя методы расчета по:

	- удельному расходу электроэнергии на единицу продукции при заданном объеме выпуска продукции за определенный период времени;

	- удельной нагрузке на единицу производственной площади.

	Применение того или иного метода определяется допустимой погрешностью расчетов.

Определим расчетные нагрузки насосной станции по методу коэффициента спроса. Для определения расчетных нагрузок по этому методу необходимо знать установленную мощность Рн группы приемников и коэффициенты мощности cos и спроса Кс данной группы, определяемые по справочным материалам [9, 10]. Данный метод расчета является приближенным, поэтому его применение рекомендуют для предварительных расчетов и определения общезаводских нагрузок.

Расчетную нагрузку группы однородных по режиму работы приемников определяют по формулам [5]:



	;	(2.65) 

	;	(2.66) 

	;	(2.67) 

	

где tg соответствует cos данной группы приемников.

Определим расчетную нагрузку для группы электроприемников (ЭП) — пожарные насосы.

Расчетные нагрузки группы ЭП по (2.65), (2.66) и (2.67) соответственно:

Рр = 0,8 15 = 12 кВт;

Qp = 12  0,54 = 6,48 кВар;



Определим расчетную нагрузку для группы ЭП, работающих в повторно-кратковременном режиме (ПКР) — сварочные трансформаторы. 



	Рн = Sн  cosн = 162  0,62 = 100,44 кВт;

	

Определим расчетную нагрузку для группы ЭП, работающих в повторно-кратковременном режиме (ПКР) — сварочные трансформаторы. 



Рн = Sн  cosн = 162  0,62 = 100.44 кВт;





Расчетные нагрузки группы ЭП по (2.16), (2.17) и (2.18) соответственно:

Рр = 0,4 •155,6 = 62,24 кВт;

Qp = 62,24  1,265= 78,733 кВар;



Для остальных групп ЭП расчеты сведены в табл. 2.1.

Суммарные активные и реактивные нагрузки, по насосной станции в целом, рассчитываются по следующим формулам [11]:



PM = ( PM0,4 + PM10)  Kpм + Pm	(2.68)

	QM = ( QM0,4 + QM10)  Kpм + Qm	(2.69)

где PM0,4 и QM0,4- суммарная активная и реактивная расчетная нагрузка ЭП напряжением 0.4 кВ;

 PM10 и QM10 - суммарная активная и реактивная расчетная нагрузка ЭП напряжением 10 кВ;

Рт, Qт - потери мощности в цеховых трансформаторах;

Крм - коэффициент разновременности максимумов нагрузок отдельных групп приемников.

Потери в трансформаторах цеховых подстанций Рт и Qт можно определить приближенно, по суммарным значениям нагрузок напряжением до 1000 В [5,11]:

Рт = 0,02 • SM0,4 = 0,02  250,396 = 4,547 кВт;

Qm = 0,1  SM0,4 =0,1  250,396 = 22,736 кВар. 

По (2.68): РM = (190,871 + 16000) • 1 + 4,547 = 16169,243 кВт.

При реальном проектировании энергосистема задает экономическую (близкую к оптимальной) величину реактивной мощности Оэ  0,3  PM в часы максимальных (активных) нагрузок системы, передаваемой в сеть потребителя.

Qэ = 0,3  PM = 0,3  16169,243 = 4850,773 кВар. 

По этой величине, исходя из баланса реактивных нагрузок на шинах (6-10 кВ) пункта приема электроэнергии (ППЭ), определяется величина компенсирующих устройств:



Qку = QM - Qэ.



В тех случаях, когда величина Qку получается менее 300 кВар, равна нулю или принимает отрицательное значение, то компенсирующих устройств не требуется.

Полная расчетная мощность в общем случае определяется по выражению:





На насосной станции основными ЭП являются синхронные двигатели (СД). Отличительной особенностью СД от других типов электродвигателей является то, что они могут работать с опережающим cos, то есть выдавать в сеть реактивную мощность, минимальную величину которой по условию устойчивой работы СД можно определить по следующей формуле [5, 10]:



	;	(2.70) 

	

где Рн - номинальная активная мощность СД, кВт;

Кз — коэффициент загрузки СД по активной мощности;

tgн — номинальный коэффициент реактивной мощности. 

По (2.70): Qсд.min = (8 • 2000) • 0,925 • (-0,484) = -7163,2 кВар.

Как видно из табл.2.1 насосная станция потребляет реактивную мощность QM0,4 = 162,07 кВар, но учитывая, что насосная станция работает на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), на котором большое количество потребителей реактивной мощности предполагается, что СД будут выдавать реактивную мощность потребителям НПЗ.

Тогда по (2.69): QM= (162,07 –7163,2) • 1 + 22,736 = -6991,736 кВар. 

Полная расчетная мощность в данном случае:







Средневзвешенный коэффициент мощности:



		(2.71)


На рис.2.5 - 2.12 приведены графики нагрузок для отдельных групп ЭП и насосной станции в целом.

Насосная станция подает воду на НПЗ, технологический процесс непрерывный, станция работает в 3 смены без выходных дней.

Число часов использования максимума нагрузки насосной станции по рис.2.13:







где Рmax - максимальная активная мощность, потребляемая электроприемниками насосной станции.

Для сравнения, определения расчетную нагрузку насосной станции методом математической статистики. По этому методу расчетную нагрузку группы электроприемников определяют двумя показателями: средней нагрузкой Рср и среднеквадратическим отклонением ср.кв из уравнения [5]:

Для сравнения, определения расчетную нагрузку насосной станции методом математической статистики. По этому методу расчетную нагрузку группы электроприемников определяют двумя показателями: средней нагрузкой Рср и среднеквадратическим отклонением ср.кв из уравнения [5]:



		(2.72)

	

где  - принятая кратность меры рассеяния.

При выборе параметров токоведущих частей без учета теплового износа изоляции принимается расчетное значение р = +2.5, то есть расчетная нагрузка в этом случае равна:



	Рр = Рср + 2,5  ср.кв.. 	(2.73)

Средняя нагрузка определяется по формуле:



		(2.74)

	

Среднеквадратичная нагрузка определяется по выражению:



		(2.75)

	

Среднеквадратичное отклонение для группового графика нагрузок определяется по формуле:



		(2.76)

	

Суточный график нагрузок насосной станции представлен на рис. 2.12 (табл. 2.9). По суточному графику нагрузок определяем значения Рср и Рср.кв. 

При расчете нагрузок методом математической статистики в качестве максимальной (100% - ной) нагрузке принимаем сумму номинальных мощностей всех электроприемников насосной станции (см. табл. 2.11).



Таблица 2.11

Часы

Р,%

Р,кВт

Часы

Р,%

Р,кВт

0

98,91887

16218,961

12

99,00769

16233,525

1

98,91887

16218,961

13

99,81548

16365,972

2

98,91887

16218,961

14

99,75114

16355,422

3

98,91887

16218,961

15

99,32982

16286,342

4

98,91887

16218,961

16

100,0000

16396,226

5

98,91887

16218,961

17

100,0000

16396,226

6

98,91887

16218,961

18

99,44982

16306,017

7

98,91887

16218,961

19

99,38539

16295,453

8

100,0000

16396,226

20

99,06326

16242,636

9

100,0000

16396,226

21

99,80674

16364,539

10

99,39423

16296,903

22

99,74231

16353,975

11

99,32982

16286,342

23

99,09548

16247,919



Средняя нагрузка по (2.74):



Среднеквадратичная нагрузка по (2.75):



Среднеквадратичное отклонение по (2.76):



Расчетная нагрузка по (2.73):



Расчётное значение нагрузки по методу математической статистики получилось больше, чем по методу коэффициента спроса поэтому в дальнейших расчетах будем использовать значение расчетной нагрузки, определенное по методу коэффициента спроса.




3 Выбор системы питания



3.1 Выбор типа пункта приема электроэнергии



Система электроснабжения любого промышленного предприятия может быть разделена на две подсистемы: питания, распределения энергии внутри предприятия.

В систему питания входят питающие линии электропередач (ЛЭП) и пункт приема электроэнергии (ППЭ), состоящий из устройства высшего напряжения (УВН), силовых трансформаторов и распределительного устройства низшего напряжения (РУНН).

ППЭ называется электроустановка, служащая для приема электроэнергии от источника питания (ИП) и распределяющая (или преобразующая и распределяющая) ее между электроприемниками предприятия непосредственно или с помощью других электроустановок. Число и тип ППЭ зависят от мощности потребляемой предприятием и от характера размещения электрических нагрузок на его территории. 

При близости ИП к потребителям электроэнергии с суммарной потребляемой мощностью в пределах пропускной способности линий 6-10 кВ электроэнергия подводится к РП, которые служат для приема и распределения электроэнергии без ее преобразования или трансформации. От РП электроэнергия распределяется по цеховым ТП 6-10/0,4-0,69 кВ и подводится также к высоковольтным электроприемникам 6 -10 кВ. В этих случаях напряжения питающей и распределительных сетей совпадают.

ГПП называется подстанция, получающая питание от энергосистемы и преобразующая и распределяющая электроэнергию на более низком напряжении (6-35 кВ) по предприятию или по отдельным его районам.

ПГВ называется подстанция с первичным напряжением 35 - 220 кВ, выполненная, как правило, по упрощенным схемам коммутации на первичном напряжении, получающая питание непосредственно от энергосистемы или от УРП данного предприятия или предназначенная для питания отдельного объекта (цеха) или района.

В качестве ППЭ выбираем ПГВ.



3.2 Выбор трансформаторов ППЭ



Выбор трансформаторов ППЭ производится согласно ГОСТ 14209-85, то есть по расчетному максимуму нагрузки Sm по насосной станции намечаются два стандартных трансформатора (первичное напряжение 35-220 кВ, вторичное 6-10 кВ).

Намеченные трансформаторы проверяются на эксплуатационную (систематическую) и послеаварийную перегрузки. В ряде случаев проверка на эксплуатационную перегрузку не имеет смысла, тогда проверка ведется только по послеаварийному режиму.

Трансформаторы ПГВ могут иметь мощности 4-80 МВА и всегда принимаются с регулированием под нагрузкой (РПН).

Определяем номинальную мощность трансформаторов по условию [5]:









Предварительно принимаем к установке трансформаторы типа ТДН-10000 с Sном.m = 10 000 кВА.

Определим среднеквадратичную полную мощность по суточному графику нагрузок насосной станции (рис.2.12) по одной из следующих формул [12]:



	
	(3.1)

		(3.2)

	

	где cosс.в. - средневзвешенный коэффициент мощности. 

	Полная среднеквадратичная мощность по (3.2)

	

Так как, Scp.кв (17502,7 кВА) < 2Sном.т (20000 кВА), то проверки на эксплуатационную перегрузку не требуется.

Проверка по послеаварийному режиму. 

Определим начальную нагрузку К1 эквивалентного графика из выражения [13]:



	 	(3.3)

	

где Si - полные мощности (из графика нагрузок) при которых трансформатор недогружен, то есть Si < Sном.m;

ti — интервачы времени, в которые трансформатор недогружен. 

В данном случае К1 = 0.

Определим предварительное значение нагрузки К2' эквивалентного графика нагрузки из выражения [13]:






где Si' — полные мощности (из графика нагрузок) при которых трансформатор перегружен, то есть Si' > Sном.m;

hi - интервалы времени, в которые трансформатор перегружен. 

В данном случае



Сравним предварительное значение К2' с Кmах исходного графика; если К2'0,9  Кmах, то принимаем К2 = К2'; если К2' < 0,9  Кmах, то принимаем К2 = 0,9  Кmах.







Тогда К2 = К2' = 1,75

Для перегрузки tп = 24 часа (по графику нагрузок), К1 = 0, системы охлаждения трансформатора «Д» и среднегодовой температуры региона +8.4°С (для Омска) К2доп = 1,4 [13, 14].

В данном случае К2  К2доп. Таким образом, трансформаторы типа ТДН-10000 не удовлетворяют условиям выбора. Берём более мощный трансформатор ТДН – 16000 с Sном.т = 16000 кВА.

Scp.кв (17502,7 кВА) < 2Sном.т (32000 кВА).

Тогда К1 = 0, а , отсюда:



Так как К2’  0,9 Кmax , то К2 = К2' = 1,09. 

Выбранный трансформатор ТДН – 16000 удовлетворяет условию К2  К2доп.



3.3 Выбор УВН и рационального напряжения



Для выбора УВН и рационального напряжения питания необходимо наметить несколько вариантов возможных технических решений, лучший из которых определяется на основании технико-экономического расчета (ТЭР).

Чтобы наметить варианты рационального напряжения для ТЭР воспользуемся формулой [15]:







где Pm - расчетная активная мощность, МВт;

 l - расстояние от ИП до ППЭ, км.

Рациональное напряжение для расстояния 1 = 4 км и расчетного максисмума PM =16,190 МВт находится в пределах 35 -110 кВ, таким образом	для рассмотрения намечаем варианты с напряжением 35 и 110 кВ.

При выборе УВН учитываются следующие факторы:

- расстояние до системы;

- уровень надежности потребителей;

- вид схемы питания: радиальная, магистральная и т.п.;

- окружающая среда:

- особые условия надежности.

При проектировании схемы электроснабжения предприятия наряду с надежностью и экономичностью необходимо учитывать такие требования, как характер размещения нагрузок на территории предприятии, потребляемую мощность, наличие собственного источника питания.

Для предприятий средней и большой мощности, получающих питание от районных сетей 35, 110, 220 и 330кВ, широко применяют схему глубокого ввода. Такая схема характеризуется максимально возможным приближением высшего напряжения к электроустановкам потребителей с минимальным количеством ступеней промежуточной трансформации и аппаратов. 

Линии глубоких вводов проходят по территории предприятия и имеют ответвления к нескольким подстанциям глубоких вводов (ПГВ), расположенных близко от питаемых ими нагрузок. Обычно ПГВ выполняются на первичном напряжении 35-220кВ без сборных шин.

Наибольшее распространение получили следующие схемы:

схема отделитель-короткозамыкатель при питании предприятия по магистральной линии и разъединитель-короткозамыкатель при питании по радиальной линии. В данной схеме отключающий импульс от релейной защиты подается на короткозамыкатель, который создает искусственное короткое замыкание, что приводит к отключению головного выключателя линии. При питании по магистральной линии отделитель во время безтоковой паузы срабатывает, отделяя УВН от линии, и через выдержку времени устройство автоматического повторного включения (АПВ) на головном выключателе подает на него включающий импульс и линия вновь включается, обеспечивая электроснабжение оставшихся потребителей. При радиальной схеме устройство АПВ на головном выключателе не устанавливается, следовательно отделитель в схеме не нужен. Применение данной схемы, при малых расстояниях от подстанции до короткозамыкателя (до 5 км), не рекомендуется из-за возникновения километрического эффекта;

схема глухого присоединения линии к трансформатору через разъединитель является более дешевой по сравнению с предыдущей при малых расстояниях (рис.3.1а). Отключающий импульс в данной схеме подается по контрольному кабелю на головной выключатель;

в последнее время широкое распространение получила схема с выключателем на стороне высокого напряжения (рис.3.1б).

В нашем случае, при длине ЛЭП до насосной станции равное 4 км, потребители электроэнергии I категории, подходят две последние, выше указанные, схемы (рис.3.1). Питание осуществляется по радиальным схемам с нормальной окружающей средой. 

С учётом вышеперечисленного для рассмотрения в ТЭР намечаем четыре варианта:

U = 110 кВ и УВН по схеме на рис. 3.1а;

U = 35 кВ и УВН по схеме на рис. 3.1а;

U = 110 кВ и УВН по схеме на рис. 3.1б;

U = 35 кВ и УВН по схеме на рис. 3.1б.

Окончательный вариант выберем на основании технико-экономического расчета (ТЭР).

Целью технико-экономического расчета является определение приведенных годовых затрат на монтаж и эксплуатацию оборудования. Наиболее экономичным решением электроснабжения является вариант, отвечающий требованиям и имеющий наименьшие приведенные затраты. Если приведенные затраты отличаются на 5-10% (возможная точность расчетов), предпочтение следует отдавать варианту с меньшими капиталовложениями, с лучшими качественными показателями.

	При проведении ТЭР критерием оптимальности решения являются меньшие расчетные (приведенные) затраты, определяемые по следующему выражению [14]:

	

	Зi = Иi + Ен · Кi + Уi, 	(3.5) 

	

где Ен = 0,12 — нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, 1/год;

К - капиталовложения в электроустановку, руб/год;

И - годовые издержки производства, руб/год:



	И = Иа.о+ Ипот, 	(3.6)

	

Иа,о = а.о  К -амортизационные отчисления и издержки на обслуживание электроустановки (текущий ремонт и зарплата персонала), руб/год;

а.о - норма отчислений, о.е;

Иnom - издержки, вызванные потерями электроэнергии в проектируемой электроустановке, руб/год:



	Ипот = Ипот.т – Ипот.л 	(3.7)

	

Ипот.т и Ипот.л. - издержки, вызванные потерями электроэнергии в трансформаторах и линиях электропередач (ЛЭП) соответственно, руб год.

Стоимость потерь энергии группы одинаковых параллельно включенных трансформаторов, руб/год [16]:



		(3.8)

	

где n - число трансформаторов в группе;

Рх и Рк - соответственно номинальные потери холостого хода и короткого замыкания, кВт;

Сэ.х и Сэ.к - стоимость 1 кВтч потерь энергии холостого хода и короткого замыкания соответственно (см. рис.6.2[16]), руб/(кВт-ч);

Т — время работы трансформаторов (при его работе круглый год Т = 8760 ч/год), ч/год;

Sm - расчетная полная мощность, протекающая по всем трансформаторам группы, кВА;

Shom — номинальная мощность трансформатора, кВА;

 - время максимальных потерь, ч/год [5]:



		(3.9)

	

Стоимость потерь энергии для линий, руб/год [16]:



	Ипот.л = Эл  Сэ	(3.10) 

	

Потери энергии в ЛЭП, кВтч/год



		 (3.11)

	

где S - полная мощность, передаваемая по ЛЭП, ВА;

U — номинальное напряжение ЛЭП, кВ;

го — удельное активное сопротивление ЛЭП, Ом/км;

L - длина ЛЭП, км;

n - число параллельно включенных ЛЭП. 

Потери энергии в трансформаторах



		(3.12)

	

Ущерб от перерыва электроснабжения определяется по формуле:



	У = Тпер  Рр Уо,	(3.13) 

	

где Уо - удельный ущерб от недоотпуска электроэнергии, руб/(кВт-ч);

Тпер — среднегодовое время перерыва электроснабжения, ч/год;

Рр - расчетная активная мощность, потребляемая предприятием, кВт. 

Для определения времени перерыва электроснабжения необходимо произвести оценку надежности элементов электроснабжения по следующим выражениям [10]:

параметр потока отказов линии или присоединения



		(3.14)

	

среднее время восстановления после отказа одной линии или присоединения



	 	(3.15)

	

коэффициент аварийного простоя



	ka = a  Tв, 	(3.16) 

	

коэффициент планового простоя



	kn = 1,2 kni.max; 	(3.17) 

	

коэффициент аварийного простоя, когда первая линия отключена для планового ремонта и в это время вторая отключается из-за повреждения, соответственно для второй линии



	k2a.n = 0,5  a  kn npu kn  Tв; 	(3.18) 

	
k2a.n = ka  (kn  0,5  Tв) npu kn > Tв;	(3.19) 

	

коэффициент аварийного простоя двух линий или присоединений при одинаковых параметрах надежности



	knep = ka2 + 2 • k2a.n, 	(3.20) 

	

среднегодовое время перерыва электроснабжения



	Тпер = knep • 8760, 	(3.21) 

	

где ai — параметр потока отказов одного элемента системы электроснабжения (СЭС), 1/год;

Tвi — среднее время восстановления после отказа, лет;

kni.max — максимальный коэффициент аварийного простоя одного элемента СЭС входящего в данное присоединение, о.е.

ТЭР для варианта №1.

Для того, чтобы учесть капитальные затраты на ЛЭП, необходимо предварительно выбрать сечение провода. При выборе сечения провода необходимо учесть потери мощности в трансформаторах ППЭ.

Каталожные данные трансформатора ТДН-16000/110 [14]:

Рх = 18 кВт; Рк = 85 кВт; Uк = 10,5%; Ix = 0,7%; Sном = 16000 кВА.

Потери мощности при работе двух трансформаторов









Потери мощности при работе одного трансформатора







Расчетная мощность, с учетом потерь мощности в трансформаторах ППЭ, в нормальном и послеаварийном режимах









Выбор сечения проводов ЛЭП.

Выбор сечений проводов для напряжений 35 кВ и выше, согласно ПУЭ, производится по нагреву расчетным током. Проверка проводится по экономической плотности тока и по условиям короны. Принимается большее из полученных значений. При этом проводники любых назначений должны удовлетворять условиям выбора по нагреву как в нормальных, так и послеаварийных режимах, а также в период ремонта и возможной неравномерности распределения токов между линиями.

Определим расчетный ток нормального и послеаварийного режимов соответственно



	(3.22)




Выбираем провод марки АС-70/11 с Iдоп = 265 А и сечением F = 70 мм2, так как минимально допустимое сечение по условию потерь на корону согласно ПУЭ 70 мм2.

Сечение провода по экономической плотности тока 



		(3.23)

	

где jэ = 1 - экономическая плотность тока при Тmах > 5000 ч [17], А/мм2. 

Определим потери напряжения в ЛЭП в послеаварийном режиме:







Для послеаварийного режима допускаются потери напряжения до 10% . 

Окончательно выбираем провода марки АС-70/11 с Iдоп = 265 А. 

ЛЭП на железобетонных опорах.

Капитальные затраты.



К = Ктр + Кору + Клэп + Ккл.эп = (2  53000) + (2  11500) + (2  7700  4) + (2  470  4) = = 194360 руб. 



Издержки. 

Время максимальных потерь по (3.9):



Потери энергии в ЛЭП по (3.11):



По (3.10): Ипот.л = 169183,48 • 0,0075 = 1268,876 руб/год. 

Потери энергии в трансформаторах







В данном случае Сэх  Сэк = 0,0075 руб/(кВт-ч), тогда

Ипот.т = Эт • Сэ = 729730,74 • 0,0075 = 5472,98 руб / год. 

Издержки на обслуживание и амортизационные отчисления 



Иа,о = а.оору  Кору + а.о.тр  Ктр + а.о.лэп Клэп + а.о.кл Ккл =

= 0,094 • 23000 + 0,094 • 106000 + 0.028 • 61600 + 0,073  3760 = 

= 14125,28 руб/год.



Годовые издержки по (3.6):

И =14125,28 + (5472,98 + 1268,876) = 20867,13 руб /год.

Ущерб.

По (3.13): а = 0,01 + 0,088 + 0,008 + 0,06 + 0,01 + 0,2 = 0,332 1/год.

По(3.14): 

По (3.15): ka = 0,332 • 0,01129 = 0,00375 о.е. 

По (3.16): kn = 1,2 • 0,074 = 0,0888 о.е. 

По (3.18): k2a.n = 0,00375 • (0,0888 - 0.5 • 0,01129) = 0,00031 о.е. 

По (3.19): knep = 0,003752 + 2 • 0,00031 = 0,0000634 о.е. 

По (3.20): Тпер = 0,0000634 • 8760 = 5,55 ч/ год. 

По (3.12): У =5,55 • (16169,243 + 87,518) • 0,6 = 54135 руб/ год.

Приведенные затраты по (3.5):

3 = 0,12 • 194360 + 20867,14 +54135 = 98325,34 руб/год.

Для остальных вариантов расчеты сведены в табл.3.1 и табл.3.2. 

Согласно рекомендации СН174-75, если затраты варианта с большим напряжением превосходят на 10-12%, то следует принимать вариант с большим напряжением, как наиболее перспективный.

В данном случае по результатам ТЭР проходит четвёртый вариант.



Таблица 3.2 Результаты ТЭР

№

варианта

Наименование оборудования

Стоимость, руб

n шт

Kaп. затраты, руб.

Издержки

Ущерб руб/год

Затраты, руб/год











а.о, о.е.

Иа.о, руб/год

Сэ, руб/

(кВт ч)

Э,

(кВт ч)/ год

Ипот, руб/год





1

AC - 70/11

30800

2

61600

0,028

1724,8



0,0075





169183,5

1268,87

54135

98325,3



ТДН–16000/110

53000

2

106000

0,094

9964













ОРУ

11500

2

23000

0,094

2162



729730,7

5472,98







Контр. Кабель

1880



3760

0,073

274,48











2

AC - 150/19

9200

2

18400

0,028

515,2



0,0075





3098510

23238,83

53257

86926,9



ТДНС-16000/35

37000

2

74000

0,094

6956













ОРУ

2400

2

4800

0,094

451,2



297891,5

2234,19







Контр. Кабель

1880



3760

0,073

274,48











3

AC - 70/11

30800

2

61600

0,028

1724,8



0,0075





169183,5

1268,88

7218

6116,68



ТДН –16000/110

53000

2

106000

0,094

9964













ОРУ

36000

2

72000

0,094

6768



729760,7

5473





4

AC- 150/19

9200

2

18400

0,028

515,2



0,0075





3098510

2323,83

4272,27

50615,7



ТДНС-16000/35

37000

2

74000

0,094

6956













ОРУ

5400

2

10800

0,094

1015,2



297891,5

2234,18








4 Выбор системы распределения электроэнергии



4.1 Выбор рационального напряжения распределения электроэнергии выше 1000 В



Рациональное напряжение Upaц распределения электроэнергии выше 1000В предприятия определяется в основном значениями мощности ЭП напряжением 6кВ и 10кВ.

Если мощность ЭП 6кВ составляет от суммарной мощности предприятия менее 10-15%, то Upaц распределения принимается равным 10кВ, а ЭП 6кВ получают питание через понижающие трансформаторы 10/6 кВ.

Если мощность ЭП 6кВ составляет от суммарной мощности предприятия более 40%, то Upaц распределения принимается равным 6кВ.

Если мощность ЭП 6кВ составляет от суммарной мощности предприятия менее 15-40%, то необходимо произвести ТЭР.

Кроме того, при выборе Upaц распределения электроэнергии на напряжении выше 1000В следует учитывать напряжение распределения электроэнергии в электрических сетях до 1000В. В случае применения в последних напряжения 660В предпочтение во многих случаях отдается напряжению 10 кВ.

В данном случае доля мощности ЭП 10 кВ составляет:







поэтому в качестве напряжения распределения принимаем Upaц = 10 кВ.




4.2 Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых трансформаторных подстанций



Число трансформаторных подстанций (ТП) и мощность их трансформаторов определяется средней нагрузкой цеха (цехов) за наиболее загруженную смену (Scm), удельной плотностью нагрузки (при мощности цеха более 1500 кВА) и требованиями надежности электроснабжения.

Для цехов I и II категории принимают двухтрансформаторные ТП, для цехов III категории принимают однотрансформаторные ТП.

Средняя нагрузка цеха за наиболее загруженную смену определяется по следующим формулам



	; 	(4.1) 

		(4.2) 

		(4.3) 

	

где Ки - коэффициент использования активной мощности одного или группы ЭП;

 Рн - номинальная (установленная) мощность одного или группы ЭП, кВт;

 tg - коэффициент мощности. 

Расчет средней нагрузки Scm сведен в табл.4.1.

Потребители электроэнергии насосной станции относятся к I, II и III категориям, поэтому ТП принимается двухтрансформаторной.

Определение мощности трансформаторов ТП должно производиться с учетом перегрузочной способности трансформаторов.

При преобладании ЭП I -II категории коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме должен быть в пределах 0,65 – 0,75. Для однотрансформаторных подстанций коэффициент загрузки трансформаторов должен быть в пределах 0.9-1.0.

Номинальная мощность трансформатора определяется по выражению [5]:



		(4.4)

	

где N - количество трансформаторов на ТП;

Кз — коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме. 

По расчетному значению Sном.т =125,08 кВА выбираем трансформатор типаТМЗ-160/10



Коэффициент загрузки трансформатора в нормальном режиме 



		(4.5)

	

Коэффициент загрузки трансформатора в послеаварийном режиме



		(4.6)

	

Каталожные данные трансформатора ТМЗ-160/10:

SHOM = 160 кВА; Рх = 0,51 кВт; Рк = 2,65 кВт; Ix = 2.4%; UK = 4,5%. 

Потери мощности в трансформаторах KТП:







Расчетная нагрузка на стороне ВН цеховой ТП [5]:







4.3. Выбор способа канализации электроэнергии на напряжении выше 1000 В, сечения ЛЭП и токопроводов



В промышленных распределительных электрических сетях выше 1000 В в качестве основных способов канализации электроэнергии на напряжение выше 1000 В применяют кабельные ЛЭП и токопроводы.

При незначительных передаваемых мощностях, как правило, применяют кабельные ЛЭП. Если передаваемая в одном направлении мощность при напряжении 6 кВ более (15...20)МВА, а при напряжении 10 кВ - более (25...30)МВА, то без проведения ТЭР принимают токопроводы. При значительных мощностях, передаваемых в одном направлении, но менее вышеуказанных, способ канализации электроэнергии выбирается на основании ТЭР.

Распределение энергии на территории предприятия осуществляется кабельными линиями электропередач (КЛЭП). Выбор сечения КЛЭП производится в соответствии с требованиями ПУЭ с учетом нормальных и после аварийных режимов работы электрической сети и перегрузочной способности кабелей различной конструкции.

Допустимая токовая нагрузка на жилу кабеля в нормальном режиме определяется по выражению:



Iдоп = К1 · К2 ·IТ	(4.7)



где К1 - поправочный коэффициент для кабелей в зависимости от удельного теплового сопротивления земли.

К2 - поправочный коэффициент на количество работающих кабелей лежащих рядом в земле.

Iт - допустимая токовая нагрузка на жилу кабеля, по ПУЭ, для разных марок кабеля.

При прокладке КЛЭП в воздухе поправочные коэффициенты не применяются.

При проверке сечения кабеля по условиям послеаварийного режима для кабелей напряжением до 10кВ необходимо учитывать допускаемую в течение пяти суток на время ликвидации аварии перегрузку в зависимости от вида изоляции.

Допустимая токовая нагрузка на жилу кабеля в послеаварийном режиме определяется по выражению:



	Iдоп.ПАР .= К1 · К2 · К3 · IТ ,	(4.8)

	

где КЗ =1,1 - коэффициент допустимой после аварийной перегрузки [17]. 

Расчетный ток находится по следующему выражению:



		(4.8)

	

где n - число ЛЭП, работающих в нормальном режиме.



		(4.9)





Результаты расчетов сведены в таблицу 4.2.

Схема распределения электроэнергии в насосной станции представлена на рис. 4.1.

Кабели прокладываем в каналах пола.



4.4 Выбор числа силовых пунктов и мест их расположения



Для приема и распределения электроэнергии к группам потребителей трехфазного переменного тока промышленной частоты напряжением 380В применяют силовые распределительные шкафы и пункты.

Для цехов с нормальными условиями окружающей среды изготовляют шкафы серии СП-62 и ШРС1-20УЗ защищенного исполнения, а для пыльных и влажных - шкафы серии СПУ-62 и ШРС1-50УЗ закрытого исполнения. Шкафы имеют на вводе рубильник, а на выводах - предохранители типа ПН2 или НПН. Номинальные токи шкафов СП-62 и ШРС1-20УЗ составляют 250 и 400А, шкафов СПУ-62 и ШРС1-50УЗ - 175 и 280А.

Силовые пункты и шкафы выбираются с учетом условий воздуха рабочей зоны, числа подключаемых приемников электроэнергии к силовому пункту и их расчетной нагрузки (расчетный ток группы приемников, подключаемых к силовому пункту, должен быть не больше номинального тока пункта).

Машинный зал.

Потребителями электроэнергии в машинном зале насосной станции являются пожарные насосы, вентиляторы, мостовой кран, калориферы и освещение. Все приемники электроэнергии рассчитаны на трехфазный переменный ток и напряжение 380 В промышленной частоты, по надежности электроснабжения относятся к I, II и III категориям.

Микроклимат на участке нормальный, то есть температура не превышает +30°С, отсутствует технологическая пыль, газы и пары, способные нарушить нормальную работу оборудования.

Учитывая расположение приемников электроэнергии на плане, можно выделить два узла потребителей: первый узел включает в себя три вентилятора машинного зала, вентилятор мастерской, калорифер, пожарный; второй — мостовой кран, вентилятор машинного зала, калорифер, осветительные приборы машинного зала и пожарный насос.



Таблица 4.2 Выбор кабельных ЛЭП

№

Назначение КЛЭП

n

Snpиc (Sp), кВА

Ip, A

jэ,

А/мм2



мм2

Fct, мм2

Iдоп, А

КЗ

Iд.нр А

Iд.пар

А

U, кВ

L,

м

Марка

 кабеля









Н.Р.

П.А.Р.





















1

ПГВ-СД1

1

2109,73

122

-

1,2

101,6

120

240

-

240

-

10

13

ААШв 3х120

2

ПГВ-СД2

1

2109,73

122

-

1,2

101,6

120

240

-

240

-

10

3

ААШв 3х120

3

ПГВ-СДЗ

1

2109,73

122

-

1,2

101,6

120

240

-

240

-

10

10

ААШв 3х120

4

ПГВ-СД4

1

2109,73

122

-

1,2

101,6

120

240

-

240

-

10

20

ААШв 3х120

5

ПГВ-СД5

1

2109,73

122

-

1,2

101,6

120

240

-

240

-

10

30

ААШв 3х120

6

ПГВ-СД6

1

2109,73

122

-

1,2

101,6

120

240

-

240

-

10

19

ААШв 3х120

7

ПГВ-СД7

1

2109,73

122

-

1,2

101,6

120

240



240

-

10

25

ААШв 3х120

8

ПГВ-СД8

1

2109,73

122

-

1,2

101,6

120

240



240

-

10

35

ААШв 3х120

9

ПГВ-КТП

2

194,6

5,62

11,25

1,2

4,68

16

75

1,1

69,7

76,7

10

31

ААШв 3х16



Для распределения электроэнергии по отдельным электроприемникам устанавливаются два силовых пункта СП-4 и СП-3 типа ШРС1-20У3.

Расчетные токи линий, питающих отдельные электроприемники, определяем как сумму номинальных токов двигателей, установленных на электроприемнике, а линий, питающих СП, - по расчетной мощности.



		(4.10)

	

где Рн(пв = 100%) - номинальная мощность ЭП приведенная к ПВ = 100%, кВт;

Uн - номинальное напряжение, кВ;

 - к.п.д. электроприемника;

cos - коэффициент мощности электроприемника.

	
Iпуск = Кп  Iн	(4.11) 

	

где Кп - кратность пускового тока;

Iн- номинальный ток ЭП, А.

Чтобы определить ток плавской вставки для группы электроприёмников, воспользуемся следующими формулами:



		(4.12)

	

где In.вc. - ток плавкой вставки. А;

Inуск.мах – наибольший из пусковых токов двигателей группы приёмников, определяемый по паспортным данным;

Iгр.р – расчётный ток группы ЭП,А;

Ки.а. – коэффициент использования, характерный для двигателя, имеющего наибольший пусковой ток (0,12 – 0,14);

Iном.мах – номинальный ток двигателя (приведённый к ПВ=1) с наибольшим пусковым током.

Номинальный ток для группы ЭП, А:



		(4.13)

	

где  - среднеарифметическое значение;

 - расчётное значение мощности по паспортным данным;

n – количество группы ЭП.

Ток плавкой вставки, защищающей один электродвигатель, определяется по формуле [5]:

		(4.14)

	

 - коэффициент перегрузки,  = 2,5 – при легких пусках.



Все расчеты по выбору СП-4 сведены в табл. 4.3. 



Таблица 4.3

СП – 4

Наименование оборудования

Рн,

кВт (ПВ=1)

Iн,

А

Iпуск,

А

Ibct.p, А

In.вс, А

Тип

предо-хранителя



Вентилятор

 мастерской;

Калорифер

2,2

4,63

30,1

-

37,1

40

1хНПН2 - 63





2

3,039











Вентиляторы в 

машинном зале

15

28,5

213,8

85,52

100

3хПН2-100



Пожарный насос

7,5

14,8

111

44,4

50

1хпн2-100



Определим расчетный ток линии, питающей СП-4.

Расчетную мощность определяем по методу коэффициента спроса (см. гл.2 табл. 2.1).

Расчетный ток линии, питающей СП-4:



		(4.15)



Окончательно выбираем шкаф типа ШРС1-55УЗ с каталожными данными:

степень защиты IP54;

номинальный ток шкафа 280 А;

число отходящих линий и токи предохранителей 4х60+4х100 А;

размеры (высотахширинахглубина) 1600х500х580 мм.

Произведем аналогичный расчет для СП-3 используя формулы (4.4 - 4.7). 

Таблица 4.4

СП – 3

Наименование оборудования

Рн,

кВт (ПВ=1)

Iн,

А

Iпуск,

А

Ibct.p, А

In.вс, А

Тип

предо-хранителя



Вентилятор

машинного зала;

калорифер

15

28,5

213,8



240,72

250

1хПН2 - 250





2

3,039

-









Освещение 

машинного зала

8,36

25,43

-

25,43

16

1хНПН2-63



Пожарный насос

7,5

14,8

111

44,4

50

1хпн2-100

Я БПУ

Мостовой кран:

- механизм подъёма



47,43

111

222

468,88

500

ПП-57-31



-механизм передвижения тележки

3,48

8,41

16,82









-механизм передвижения моста

13,91

37,78

75,56







 

Определим расчетный ток линии, питающей СП-3.

Расчетная мощность определяется по методу коэффициента спроса (см. гл.2 табл. 2.1).

Расчетный ток линии, питающей СП-3:



Окончательно выбираем шкаф типа ШРС1-27УЗ с каталожными данными:

- степень защиты IP22;

- номинальный ток шкафа 400А;

- число отходящих линий и токи предохранителей 5х100-2х250 А;

- размеры (высотахширинахглубина) 1600х700х580 мм.



Мостовой кран запитывается отдельно от шкафа типа ЯБПУ со встроенным предохранителем типа ПП – 57.

Расчёт тока плавкой вставки предохранителя осуществляется с помощью формул (4.11-4.13):





Iпуск = (2 – 2,5)Iн.дв.мах = 2  111 = 222 А



Расчетный ток линии, питающей ЯБПУ:



Распределительную сеть выполняем проводом марки АПВ (алюминиевые жилы, поливинилхлоридная изоляция). Для питания силовых пунктов выбираем кабель марки АПВГ (алюминиевые жилы, изоляция из полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластика). Провода и кабели прокладываем в газовых трубах, уложенных в каналах пола. Сечения проводов и жил кабелей выбираем по (4.8) и приводим в табл. 4.5.







Таблица 4.5

Наименование 

	Оборудования

	Pном, кВт (Sр, кВА)

	Сos

	КПД

	Iном, А 

	(Iр, А)

	Iдоп, А

	S, мм2

	Вентилятор мастерской

	2,2

	0,87

	0,83

	4,63

	18

	3х2

	Вентилятор в машинном зале

	15

	0,91

	0,88

	28,5

	30

	3х5

	Калорифер в мастерской

	2

	1

	-

	3,039

	18

	3х2

	Калорифер в машинном зале

	2

	1

	-

	3,039

	18

	3х2

	Пожарный насос

	7,5

	0,88

	0,875

	14,8

	18

	3х2

	Освещение машинного зала

	(15,882)

	-

	-

	24,15

	28

	4х5

	ЯБПУ

	(41)

	0,753

	-

	260,2

	285

	3х120+1х50

	СП –4

	(56,681)

	-

	-

	(86,22)

	90

	3х16+1х6

	СП –3

	(76,91)

	-

	-

	(117)

	130

	3х50+1х16



Мастерская.

Потребителями электроэнергии в мастерской насосной станции являются станки, сварочные трансформаторы, вентилятор и калорифер. Все приемники электроэнергии рассчитаны на трехфазный переменный ток и напряжение 380В промышленной частоты, по надежности электроснабжения относятся к III категории.

Микроклимат на участке нормальный, то есть температура не превышает +30°С, отсутствует технологическая пыль, газы и пары, способные нарушить нормальную работу оборудования.

Учитывая расположение приемников электроэнергии на плане, можно выделить три узла потребителей: первый узел включает в себя токарновинторезный станок, круглошлифовальный станок, обдирочношлифовальный станок и освещение мастерской; второй – сверлильный станок, токарновинторезный станок, фрезерный станок; третий - два сварочных трансформатора, вентилятор и калорифер мастерской.

Для распределения электроэнергии по отдельным электроприемникам устанавливаем три силовых пункта СП-2, СП-1 и СП-5 типа ШРС1-20/У3.

Расчетные токи линий, питающих отдельные электроприемники, определяем как сумму номинальных токов двигателей, установленных на электроприемнике, а линий, питающих СП, - по расчетной мощности.

Произведем расчет для СП-2 используя формулы (4.4 - 4.7). 

Все расчеты сведем в табл. 4.6.



Таблица 4.6

СП – 2

Наименование оборудования

Рн,

кВт (ПВ=1)

Iн,

А

Iпуск,

А

Ibct.p, А

In.вс, А

Тип

предо-хранителя



Токарновинторезный станок

16,22

37,7

205

239,2

250

1хПН2 – 250



Круглошлифовальный станок

9,87

23,68

113,7

135,6

160

1хПН2-250



Обдирочношлифовальный станок

7,5

15,16

113,7

45,48

63

1хНпн2-63



Освещение мастерской

5,616

9,5

-

9,5

10

1хНпн2-63



Определим расчетный ток линии, питающей СП-2. Расчетную мощность определяем по методу коэффициента спроса (см. гл2. табл. 2.1).

Расчетный ток линии, питающей СП-2:



Окончательно выбираем шкаф типа ШРС1-58УЗ с каталожными данными:

- степень защиты IP54;

- номинальный ток шкафа 280А;

- число отходящих линий и токи предохранителей 2х60+4х100+2х250А;

- размеры (высотахширинахглубина) 1600х700х580 мм.

Произведем расчет для СП-1 используя формулы (4.4-4.8). 

Все расчеты сведем в табл. 4.7.



Таблица 4.7

СП – 1

Наименование оборудования

Рн,

кВт (ПВ=1)

Iн,

А

Iпуск,

А

Ibct.p, А

In.вс, А

Тип

предо-хранителя



Сверлильный

 станок

7,62

17,09

113,7

128,9

160

1хПН2 – 250



Токарновинторезный станок

16,22

37,7

205

239,2

250

1хПН2-250



Фрезерный станок

19

38,4

205

239,8

250

1хпн2-250



Определим расчетный ток линии, питающей СП-1.

Расчетную мощность определяем по методу коэффициента спроса (см. гл.2 табл. 2.1).

Расчетный ток линии, питающей СП-1:



Окончательно выбираем шкаф типа ШРС1-56У3 с каталожными данными:

- степень защиты IP54;

- номинальный ток шкафа 280А;

- число отходящих линий и токи предохранителей 5х250А;

размеры (высотахширинахглубина) 1600х700х580 мм. 

Произведем расчет для СП-5 используя формулы (4.4—4.8). 

Все расчеты сведем в таблицу 4.8.



Таблица 4.8

СП – 5

Наименование оборудования

Рн,

кВт (ПВ=1)

Iн,

А

Iпуск,

А

Ibct.p, А

In.вс, А

Тип

предо-хранителя



Сварочный

 трансформатор

 100,44

212

-

212

250

2хПН2 –250



Вентиляторы в 

мастерской

2,2

4,63

30,12

36,46

40

1хПН2-100



Калорифер 

мастерской

2,0

3,039

-









Определим расчетный ток линии, питающей СП-5. 

Расчетную мощность определяем по методу коэффициента спроса (см. гл.2 табл. 2.1).

Расчетный ток линии, питающей СП-5:



Окончательно выбираем шкаф типа ШРС1-57У3 с каталожными данными:

-	степень защиты IР54;

-	номинальный ток шкафа 280А;

-	число отходящих линий и токи предохранителей 5х100+2х250А;

-	размеры (высота х ширина х глубина) 1600х700х5 80.мм.

Распределительную сеть выполняем проводом марки АПВ (алюминиевые жилы, поливинилхлоридная изоляция). Для питания силовых пунктов выбираем кабель марки АПВГ (алюминиевые жилы, изоляция из полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластика). Провода и кабели прокладываем в газовых- трубах, уложенных в каналах пола. Сечения проводов и жил кабелей выбираем по (4.8) и приводим в таблице 4.9.


Таблица 4.9

Наименование 

	оборудования

	Pном, кВт (Sр, кВА)

	Сos

	КПД

	Iном, А 

	(Iр, А)

	Iдоп, А

	S, мм2

	Освещение мастерской

	(6,24)

	-

	-

	9,5

	15

	4х2

	Вентилятор мастерсокй

	2,2

	0,87

	0,83

	4,63

	18

	3х2

	Калорифер мастерской

	2,0

	1

	-

	3,039

	18

	3х2

	Токарновинторезный станок

	16,22

	0,79

	-

	31,7

	40

	3х8

	Круглошлифовальный станок

	9,87

	0,758

	-

	23,68

	28

	3х4

	Обдирочношлифовальный станок

	7,5

	0,86

	0,875

	15,16

	18

	3х2

	Сверлильный станок

	7,62

	0,78

	-

	17,09

	18

	3х2

	Фрезерный станок

	19

	0,86

	-

	33,6

	40

	3х8

	Сварочный трансформатор

	104,44

	0,62

	0,9

	212

	220

	3х120

	СП – 2

	(12,45)

	-

	-

	18,9

	21

	4х3

	СП – 1

	(9,97)

	-

	-

	15,16

	19

	4х2,5

	СП – 5

	(103,09)

	-

	-

	156,8

	165

	3х70+1х25

	СП – 1,2

	(22,42)

	-

	-

	34,1

	40

	3х8+1х2,5




5 Расчет токов короткого замыкания



Основной причиной нарушения нормального режима работы системы электроснабжения является возникновение короткого замыкания (КЗ) в сети или элементах электрооборудования вследствие повреждения изоляции или неправильных действий обслуживающего персонала. Для снижения ущерба, обусловленного выходом из строя электрооборудования при протекании токов КЗ, а также для быстрого восстановления нормального режима работы системы электроснабжения (СЭС) необходимо правильно определять токи КЗ и по ним выбирать электрооборудование, защитную аппаратуру и средства ограничения токов КЗ.

При возникновении КЗ имеет место увеличение токов в фазах СЭС или электроустановок по сравнению с их значением в нормальном режиме работы. В свою очередь, это вызывает снижение напряжений в системе, которое особенно велико вблизи места КЗ.

В трехфазной сети различают следующие виды КЗ: трехфазные, двухфазные, однофазные и двойное замыкание на землю.

Трехфазные КЗ являются симметричными, так как в этом случае все фазы находятся в одинаковых условиях. Все остальные виды КЗ являются несимметричными, поскольку при каждом из них фазы находятся не в одинаковых условиях и значения токов и напряжений в той или иной мере искажаются.

Расчетным видом КЗ для выбора или проверки параметров электрооборудования обычно считают трехфазное КЗ. Однако для выбора или проверки уставок релейной защиты и автоматики требуется определение и несимметричных токов КЗ.

Расчет токов КЗ с учетом действительных характеристик и действительных режимов работы всех элементов СЭС сложен. Поэтому для решения большинства практических задач вводят допущения, которые не дают существенных погрешностей:

не учитывается сдвиг по фазе ЭДС различных источников питания, входящих в расчетную схему;

трехфазная сеть принимается симметричной;

не учитываются токи нагрузки;

не учитываются емкости, а следовательно, и емкостные токи в воздушной и кабельной сетях:

не учитывается насыщение магнитных систем, что позволяет считать постоянными и независящими от тока индуктивные сопротивления во всех элементах короткозамкнутой цепи;

не учитываются токи намагничивания трансформаторов.

В зависимости от назначения расчета токов КЗ выбирают расчетную схему сети, определяют вид КЗ, местоположение точек КЗ на схеме и сопротивления элементов схемы замещения.

5.1 Расчёт токов короткого замыкания в установках

напряжением выше 1000В.

Расчёт токов КЗ в установках напряжением выше 1кВ имеет ряд особенностей по сравнению с расчётом токов КЗ в установках напряжением до 1кВ. Эти особенности заключается в следующем:

активные сопротивления элементов системы электроснабжения при определении тока КЗ не учитывают, если выполняется условие:



	R<(X/3),	(5.1)

	

где R и X суммарные активные и реактивные сопротивления элементов системы электроснабжения до точки КЗ;

при определении токов КЗ учитывают подпитку от присоединенных к данной сети синхронных компенсаторов, синхронных и асинхронных электродвигателей. Влияние асинхронных электродвигателей на токи КЗ не учитывается при мощности электродвигателей до 100кВт в единице, если электродвигатели отделены от места КЗ одной ступенью трансформации, а также при любой мощности, если они отделены от места КЗ двумя и более ступенями трансформации либо если ток от них может поступать к месту КЗ только через те элементы, через которые проходит основной ток КЗ от сети и которые имеют существенное сопротивление (линии, трансформаторы и т.п.) [17].

Расчёт токов КЗ будем вести в относительных единицах. При этом все величины сравнивают с базисными, в качестве которых принимают базисную мощность Sб и базисное напряжение Uб. За базисную мощность принимаем мощность энергосистемы, то есть Sб = 1300 МВА, а сопротивление системы Хс=0,48 о.е. В качестве базисного напряжения принимают среднее напряжение той ступени, на которой имеет место КЗ. Сопротивление элементов системы электроснабжения приводят к базисным условиям.

Электрическая схема и схема замещения для расчетов токов КЗ приведены на рис. 5.1-5.2.

Расчет токов КЗ в точке К-1.

Базисное напряжение: UБ(К-1) = 37,5 кВ.



	Базисный ток: 	(5.2)

	

Сопротивление системы, приведенное к базисным условиям:



		(5.3)

	

Сопротивления воздушных ЛЭП [16]:



	
	(5.4)

	

Постоянная времени затухания апериодического тока для точки К-1 [5,10,16]:



		(5.5)

	

где X(k-i), R(k-i) - соответственно индуктивное и активное сопротивления цепи КЗ;



		(5.6)

	

Ударный коэффициент для точки К-1 [16]:



		(5.7)

	

Полное сопротивление схемы замещения до точки К-1:



	 	(5.8)

	

Начальное значение периодической составляющей тока К.3. в точке К-1:



		(5.9)


где Е"с — приведенное значение сверхпереходной ЭДС системы.

Действующее значение периодической составляющей тока К.3. от источника электроснабжения (системы) к моменту времени размыкания силовых контактов выключателя принимается равным начальному	значению периодической составляющей [10]:

I" Пt(К1) = I”ПO(К1).

Ударный ток КЗ в точке К-1 [5,10,16]:



		(5.10)

	

Расчет токов КЗ в точке К-2.

Базисное напряжение: UБ(К2) = 10,5 кВ.



Базисный ток: 



Сопротивление тpaнcфopмaтopa ТДН - 16000/110







Постоянная времени затухания апериодического тока для точки К-2 [5,10,16]:







Ударный коэффициент для точки К-2 [16]:








Полное сопротивление схемы замещения до точки К – 2:







Начальное значение периодической составляющей тока К.З. в точке К – 2







Согласно условия (5.1): I”ПО(К-2) = 6,645 кА.

Определим ток подпитки от синхронных двигателей (СД).

Сопротивление СД:



		(5.11)

	где 	(5.12)

Ток подпитки от СД:

		(5.13)

	

Действующее значение периодической составляющей тока КЗ от СД к моменту времени  [10]:



	I”П.СД=I”ПО.СД  () = 5,135 0,58 = 2,978 кА, 	(5.14)

	


где  - расчетное время отключения выключателя [10,18]



	 = tpз.min + tc.в.oткл = 1 + 0,07 = 1,07 с;	(5.15)

	

tpз.min - минимальное время срабатывания релейной защиты, принимается равным 0,01 с для первой ступени защиты и 0,01 + tc для последующих ступеней, где tс - ступень селективности (0,3 – 0,5 с);

tс.в.откл. – собственное время отключения выключателя;

() = IПt/Iпо - определяется по рис. 2.25 [10].

Суммарное начальное значение периодической составляющей тока КЗ в точке К-2:



I”ПО(К-2) = I”ПО(К-2) + I”ПО.СД. = 6,645 + 5,135 = 11,78 кА.



Суммарное значение периодической составляющей тока КЗ к моменту времени  в точке К-2:

I”ПО(К-2)= I”ПО(К-2) + I”Пt.СД. = 6,645 + 2,978 = 9,623 к.А.

Ударный ток К3 в точке К-2 :







где КудСД – ударный коэффициент тока КЗ (табл. 2.45. [10]).

Расчет токов короткого замыкания в установках напряжением до 1000В.

Сети промышленных предприятий напряжением до 1000В характеризуется большой протяжённостью и наличием большого количества коммутационно-защитной аппаратуры. При напряжении до 1000В учитывают все сопротивления короткозамкнутой цепи, как индуктивные, так и активные.

Для установок напряжением до 1000В при расчетах токов КЗ считают, что мощность питающей системы не ограничена и напряжение на стороне высшего напряжения цехового трансформатора является неизменным.

Расчёт токов КЗ на напряжение до 1000В выполняют в именованных единицах.

Так как предполагается дальнейшее развитие энергосистемы необходимо, чтобы все выбранные аппараты при этом соответствовали своему назначению, расчёт токов КЗ выполняется без учёта сопротивления системы до цехового трансформатора.

Расчет токов КЗ в точке К-3

Участок сети от шин системы 110 кВ до трансформатора ТМЗ-160/10 принимаем системой бесконечной мощности (Sc = , Хс = 0).

Сопротивления трансформатора ТМЗ — 160/10:

Rт = 16,6 мОм; Хт = 41,7 мОм из табл.2.50 [5]

Сопротивления трансформатора тока:

Rтт = 0,11 мОм; Хтт = 0,17 мОм из табл.2.49[5]. 

Сопротивления шинопровода при длине 10 м на ток 400 А:

Rш = 0,21 мОм; Хш = 0,21 мОм из табл.2.52[5]. 

Сопротивления автоматического выключателя на ток 400 А:

Rавт = 0,65 мОм; Хавт = 0,17 мОм из табл.2.54[5].

Сопротивление дуги: Rдуги = 15 мОм.

Постоянная времени затухания апериодического тока для точки К-2 [5,10,16]:







Ударный коэффициент для точки К-2 [16]:








Результирующее сопротивление схемы замещения до точки К-3:







Начальное значение периодической составляющей тока КЗ в точке К-3:







Ударный ток КЗ в точке К-3:







Результаты расчета тока КЗ в точке К-3 сведены в табл. 5.1.



Таблица 5.1

Точка КЗ

Uн, кВ

IПО, кА

iуд, кА

К-1

35

7,569

11,614

К-2

10

11,78

28,74

К-3

0,4

4,32

6,58




6 Выбор и проверка элементов системы электроснабжения насосной станции



Целью выбора электрической аппаратуры является обеспечение электроустановок надежностью в работе и безопасностью в обслуживании.

Высоковольтные электрические аппараты выбираются по условиям длительного режима работы и проверяются по условиям коротких замыканий. При этом для всех аппаратов производится:

выбор по напряжению;

выбор по нагреву при длительных токах;

проверка на электродинамическую стойкость (согласно ПУЭ не проверяются аппараты и проводники, защищённые плавкими предохранителями с номинальным током до 60 А включительно);

проверка на термическую стойкость (согласно ПУЭ не проверяются аппараты и проводники, защищённые плавкими предохранителями);

 выбор по форме исполнения (для наружной или внутренней установки).

Выбор электрооборудования на стороне 35 кВ.

Максимальный расчетный ток:



		(6.1)

	

Предварительно выбираем разъеденитель типа РНДЗ - 35 /1000У1

Таблица 6.1

Условия выбора

Каталожные данные

Расчетные параметры

Uн  Uуст

Uн = 35 кВ

Uуст = 35 кВ

Iн  Iм.р

Iн = 1000 А

Iм.р = 291 А

iдин  iуд

iдин = 63 кА

iуд = 11,613 кА

(Iт)2tт  Вк

(Iт)2·tт = 252 · 4 =

= 2500 кА2·с

Вк = (I”ПО)2·(tр.з.+tс.в.+ Та) =

= 7,5692·(1 + 0,07+0,00427)=

= 61,54 кА2·с



Окончательно выбираем разъединитель типа РНДЗ -35/1000У1

Предварительно выбираем заземлитель типа 3Р 36 У1



Таблица 6.2

Условия выбора

Каталожные данные

Расчетные параметры

Uн  Uуст

Uн = 36 кВ

Uуст = 35 кВ

iдин  iуд

iдин = 16 кА

iуд = 11,613 кА

(Iт)2tт  Вк

(Iт)2·tт = 902 ·1 =

= 8100 кА2·с

Вк = (I”ПО)2·(tр.з.+tс.в.+ Та) =

= 7,5692·(1 + 0,07+0,00427)=

= 61,54 кА2·с



Предварительно выбираем выключатель типа МКП - 35 –1000 – 25 АУ1.



Таблица 6.3

Условия выбора

Каталожные данные

Расчетные параметры

Uн  Uуст

Uн = 35 кВ

Uуст = 35 кВ

Iн  Iм.р

Iн = 1000 А

Iм.р = 291 А

Iн.откл.  I”пt

Iн.откл = 25 кА

I”пt = 7,569 кА

Iдин  I”по

Iн.откл = 25 кА

I”по = 7,569 кА

iдин  iуд

iдин = 64 кА

iуд = 11,613 кА

(Iт.)2tт  Вк

(Iт)2·tт = 252·4 =

= 2500 кА2·с

Вк = (I”ПО)2·(tр.з.+tс.в.+ Та) =

= 7,5692·(1 + 0,07+0,00427)=

= 61,54 кА2·с



Выбор электрооборудования на стороне 10 кВ.

Выбор ячеек и выключателей РУНН ПГВ.

Максимальный расчетный ток:








Выбираем ячейки КМ-1: Uh = 10 кВ, Iн = 1600 А, iдин = 80 кА. Ячейки комплектуются маломасляными выключателями типа ВКЭ-10-31,5/1600У3.



Таблица 6.4

Условия выбора

Каталожные данные

Расчетные параметры

Uн  Uуст

Uн = 10 кВ

Uуст = 10 кВ

Iн  Iм.р

Iн = 1600 А

Iм.р = 1018,3 А

Iн.откл.  I”пt

Iн.откл = 31,5 кА

I”пt = 9,623 кА

Iдин  I”по

Iн.откл = 31,5 кА

I”по = 11,78 кА

iдин  iуд

iдин = 80 кА

iуд = 28,74 кА

(Iт.)2tт  Вк

(Iт)2·tт = 31,52·4 =

= 3969 кА2·с

В*к = 58,78 кА2·с



Окончательно выбираем маломасляный выключатель типа ВКЭ-10-31,5/1600У3.

При коротком замыкании вблизи группы двигателей тепловой импульс определяется как суммарный от периодической Вк.п и апериодической Вк.а составляющих [18]:



	Вк = Вк.п + Вк.а; 	(6.2)

	 	(6.3)

	

где Тд - постоянная времени эквивалентного двигателя. При отсутствии точных данных можно принять значение Тд равным 0,07 с.

Апериодические составляющие токов двигателей от системы затухают по экспонентам с близкими постоянными времени. Поэтому апериодическую составляющую тока в месте КЗ можно представить в виде одной экспоненты с эквивалентной постоянной времени [18]:

	
	(6.4)

	

Тепловой импульс от апериодической составляющей тока КЗ [18]:



		(6.5)

	

По (6.2): Вк.п = 6,6752  1,07 + 2  6,645  5,135  0,07 + 

+ 0,5  5,1352  0,07 =52,95 к.А2с.

По (6.4): 

где Та.сд- из табл. 2.45[10].

По (6-5): Вк.а = (6,645 + 5,135)2  0,042 = 5,83 кА2с.

По (6.6): Вк = 52,95 + 5,83 = 58,78 кА2с.

роверка КЛЭП по термической стойкости к токам КЗ.

Проверка по термической стойкости к токам К3 производится по следующему выражению:



	 	(6.5)

	

где С – тепловая функция, для кабелей 10 кВ с алюминиевыми однопроволочными жилами и бумажной изоляцией, С-=94 Ас2/мм2 табл. 2.72 [10];

По (6.2): Вкл = 6,6452  0,17 + 2  6,645  5,135  0,07 + 0,6  5,1352  0,07 = 

= 13,206 кА2с,

где  = tpз + tcв.omкл = 0,1 + 0,07 = 0,17 с. 

По (6.1): Вк = 13,206 + 5,23 = 19,036 кА2  с,

где Вк.а = 5,23 кА2с (см. выбор ячеек РУНН ПГВ).


По (6.5): 



Исходя из условий термической стойкости кабеля к токам КЗ выбираем кабель (отходящий от ПГВ к КТП) ААШв 3х50 с Iдоп = 90 А.

Выбор трансформатора напряжения.

Условия выбора:

по напряжению Uуст  Uh;

по конструкции и схеме соединения обмоток;

по классу точности;

по вторичной нагрузке S2 < S2н

где S2н - номинальная мощность в выбранном классе точности;

S2 - нагрузка всех измерительных приборов.



Таблица 6.5

Наименование

приборов

Тип

Количество

S, ВА

Число катушек

cos

sin

Р, вт

Q, вар

Вольтметр

Э-335

4

2

1

1

0

8

0

Ваттметр

Д-335

1

1,5

2

1

0

3

0

Варметр

Д-335

1

1.5

2

1

0

3

0

Счетчик

активной

энергии



И-680

1





2Вт





2



0,38

0,925

4





9.79





Счетчик 

реактивной

энергии



И-676



1

3Вт

2

0,38

0,925

6

14,6

Частотомер

Э-371

1

3

1

1

0

3

0

Итого:



27

24,34



Вторичная нагрузка трансформатора напряжения:






Выбираем трансформатор напряжения типа НАМИ-10-66У3 со следующими каталожными данными: Uн =10 кB; U2H = 100 B; S2н = 120 ВА в классе точности 0,5.

S2 (36,532 ВА) < S2н (120 ВА).

Таким образом, трансформатор напряжения НАМИ-10-66УЗ будет работать в выбранном классе точности 0,5.

	Выбор трансформатора тока.

	Условия выбора:

-	по напряжению Uуст  Uh;

-	по номинальному первичному току Iм.р  I1н;

-	по номинальному вторичному току;

-	по классу точности;

-	по вторичной нагрузке Z2  Z2н,

где Z2н — номинальная нагрузка в выбранном классе точности;

	Z2- нагрузка всех измерительных приборов.



Таблица 6.6

Наименование приборов

Тип

Количество

S, BA







А

С

Амперметр

Э-377

1

0.1



Ваттметр

Д-335

1

0.5

0.5

Варметр

Д-335

1

0.5

0.5

Счетчик активной энергии



И-680



1



2.5



2.5

Счетчик реактивной энергии



И-676



1



2.5



2.5

Итого:





6.1

6



Максимальный расчетный ток Iм.р = 1018,3 А. 

Предварительно выбираем трансформатор тока типа ТПЛК-10: I1н = 1500А;

I2н = 5А; Z2H = 0,4 Ом (в классе точности 0,5); Iт = 70,8 кА; tт = 3 c. 

Определим расчетное сопротивление приборов:







Определим расчетное сопротивление соединительных проводов:







где Rконт. - сопротивление контактов, Ом.

Сечение соединительных проводов определяется по выражению:



	 	(6.6)

	

где  = 0,028 - удельное сопротивление алюминия;

lр - расчетная длина, зависящая от схемы соединения трансформаторов тока и расстояния l от трансформатора тока до приборов: при включении в неполную звезду  м;

Сечение соединительных проводов по (6.6):



Принимаем стандартное сечение алюминиевого провода Fст =6 мм2. 

Расчетное сопротивление нагрузки вторичной цепи:








Z2 (0.392 Ом) < Z2h (0,4 Ом).

Таким образом трансформатор тока ТПЛК-10 будет работать в выбранном классе точности.

Проверка на электродинамическую стойкость. 

Условие проверки: im.дин iуд.

im.дин (74,5 кА) > iуд (28,74 кА)

Трансформатор типа ТПЛК-10 удовлетворяет условию проверки.

Проверка на термическую стойкость к токам КЗ.

Условие проверки: 

I2т · tт (15038 кА2·с) > Вк (58,78 кА2·с)

Трансформатор типа ТПЛК-10 удовлетворяет условию проверки.

Таким образом, окончательно выбираем трансформатор тока типа ТПЛК-10.

Схема подключения приборов показана на рис. 6.1.

Выбор электрооборудования на стороне 0,4 кВ.

Выбор вводного автоматического выключателя.

Максимальный расчетный ток:







Предварительно выбираем автоматический выключатель типа А3734С.



Таблица 6.7

Условия

выбора

Каталожные данные

Расчетные параметры

UнUуст

Uн = 660 В

Uуст = 380 В

I0  Iм.р.

Iн = 400 А

Iм.рас = 271,13 А

Iн.откл  I”о

Iн.откл = 50кА

I”по = 4,32 кА



Уставка тока срабатывания защиты:

Iрасц  (1,1 – 1,3)Iм.р.

Iрасц  (298,243 – 352,47) А.

Принимаем уставку Iрасц.н = 350 А.

Iср.авт.кз=3  Iрасц.н = 3  350 = 1050 А.

Окончательно выбираем автоматический выключатель типа А3734С.

Выбор автоматического выключателя на линии к СП-4.

Максимальный расчетный ток берем из таблицы 4.5: Iм.р = 86,22 А.

Предварительно выбираем автоматический выключатель типа А3716БУЗ.



Таблица 6.8

Условия

выбора

Каталожные данные

Расчетные параметры

UнUуст

Uн = 660 В

Uуст = 380 В

Iо  Iм.р.

Iн = 160 А

Iм.рас = 86,22 А

Iн.откл  I”о

Iн.откл = 40кА

I”по = 4,32 кА



Уставка тока срабатывания защиты:

Iрасц  (1,1 – 1,3)Iм.р.

Iрасц  (94,84 – 112) А.

Принимаем уставку Iрасц.н = 100 А.

Iср.авт.кз=3  Iрасц.н = 3  100 = 300 А.

Окончательно выбираем автоматический выключатель типа A3716БУЗ.

Выбор автоматического выключателя на линии к СП-3.

Максимальный расчетный ток берем из таблицы 4.5:Iм.р = 117 А.

Предварительно выбираем автоматический выключатель типа А3716БУЗ.




Таблица 6.9

Условия

выбора

Каталожные данные

Расчетные параметры

UнUуст

Uн = 660 В

Uуст = 380 В

Iо  Iм.р.

Iн = 160 А

Iм.рас = 117 А

Iн.откл  I”о

Iн.откл = 40кА

I”по = 4,32 кА



Уставка тока срабатывания защиты:

Iрасц  (1,1 – 1,3)Iм.р.

Iрасц  (128,7– 152,1) А.

Принимаем уставку Iрасц.н = 150 А.

Iср.авт.кз=3  Iрасц.н = 3  150 = 450 А.

Окончательно выбираем автоматический выключатель типа А3716БУЗ.

Выбор автоматического выключателя на линии к СП-1,2.

Максимальный расчетный ток берем из таблицы 4.9: Iм.р = 34,1 А 

Предварительно выбираем автоматический выключатель типа А3716БУЗ.



Таблица 6.10

Условия

выбора

Каталожные данные

Расчетные параметры

UнUуст

Uн = 660 В

Uуст = 380 В

Iо  Iм.р.

Iн = 160 А

Iм.рас = 34,1А

Iн.откл  I”о

Iн.откл = 40кА

I”по = 4,32 кА



Уставка тока срабатывания защиты:

Iрасц  (1,1 – 1,3)Iм.р.

Iрасц  (37,51– 44,33) А.

Принимаем уставку Iрасц.н = 40 А.

Iср.авт.кз=3  Iрасц.н = 3  40 = 120 А.

Окончательно выбираем автоматический выключатель типа А3716БУЗ.

Выбор автоматического выключателя на линии к СП-5.

Максимальный расчетный ток берем из таблицы 4.9:Iм.р = 156,8 А

Предварительно выбираем автоматический выключатель типа А3726БУЗ.



Таблица 6.11

Условия

выбора

Каталожные данные

Расчетные параметры

UнUуст

Uн = 660 В

Uуст = 380 В

Iо  Iм.р.

Iн = 160 А

Iм.рас = 156,8А

Iн.откл  I”о

Iн.откл = 40кА

I”по = 4,32 кА



Уставка тока срабатывания защиты:

Iрасц  (1,1 – 1,3)Iм.р.

Iрасц  (172,48 –203,84) А.

Принимаем уставку Iрасц.н = 200 А.

Iср.авт.кз=3  Iрасц.н = 3  200 = 600 А.

Окончательно выбираем автоматический выключатель типа А3726БУЗ.




7 Принципиальная схема управлениядвигателем насоса и его релейной защиты



7.1 Описание принципа действия схемы управления



Схемой, представленной на рис.7.2, предусмотрены два режима управления двигателем:

1) дистанционное - с диспетчерского пункта (кнопками управления SB3 SB4);

2) местное - с помощью кнопок управления, расположенных непосредственно у насосного агрегата (SB1, SB2).

Пуск двигателя осуществляется нажатием кнопки SB1 (SB3), при этом насос должен быть залит водой (контакт реле контроля заливки SL будет замкнут). При нажатии кнопки SB1 (SB3) получают питание катушка промежуточного реле KL1 и катушка магнитного пускателя КМЗ. Один из контактов KL1 шунтирует кнопку SB1 (SB3), а другим подает питание на катушку промежуточного реле KL4. Контактом КМЗ подается сигнал на электромагнит включения YAC1 масляного выключателя Q1. При включении выключателя Q1 статор двигателя через реактор LR подключается к сети. При его подключении к сети в начальный момент пуска (асинхронный пуск) в цепи статора проходит ток, в несколько раз превышающий номинальный в результате чего сработает токовое реле КА, присоединенное к трансформатору тока, включенному в статор двигателя М. Контакт этого реле включает реле времени КТ2. В цепи катушки промежуточного реле KL5 размыкается контакт КТ2 и подготавливает цепь включения контактора КМ2 и магнитного пускателя КМ4, включаемых через контакты KL5 промежуточного реле. По мере разгона двигателя ток в статоре его спадает и при подсинхронной скорости (0,95 – 0,98 синхронной) значительно уменьшается, реле КА при этом разомкнет свой замыкающий контакт в цепи КТ2. С выдержкой времени (около 0,9 с) замкнется контакт реле КТ2 в цепи катушки KL5. Контактор КМ2 включается и подключает к обмотке возбуждения М постоянный ток и одновременно с этим через замыкающий контакт КМ4 (пускатель КМ4 включается одновременно с контактором КМ2) получает питание электромагнит включения YAC2 масляного выключателя Q2. Выключателем Q2 шунтируется реактор LR и к статору двигателя прикладывается полное напряжение сети, двигатель входит в синхронизм. При включении КМ2 размыкается цепь разрядного резистора Rp.

С целью облегчения вхождения М в синхронизм, если напряжение питающей сети понижено, в схеме управления предусмотрен узел форсирования возбуждения.

Форсировка может выполняться двумя способами:

1) при помощи реле напряжения KV3, присоединяемого к вторичной обмотке трансформатора напряжения, используемого в схеме управления данного двигателя (индивидуальная форсировка);

2) при помощи реле напряжения KV4, подключаемого к шинам групповой форсировки на распределительном устройстве (групповая форсировка).

При индивидуальной форсировке реле KV3 размыкающим контактом (если напряжение сети снижено) включает контактор КМ1, шунтирующий своим контактом резистор регулятора возбуждения Rb, чем и обеспечивается форсированное возбуждение синхронного двигателя М.

Недостатком индивидуальной форсировки является возможность ложной форсировки в случае отключения автоматом цепей, отходящих от трансформатора напряжения, подключенного к распределительному устройству.

Более надежной является так называемая групповая форсировка, при которой контактор КМ1 включается замыкающим контактом реле KV4. Оно в свою очередь включается при подаче питания на шины групповой форсировки, когда напряжение высоковольтной сети снижается на 15-20%. В этом случае благодаря непосредственному подключению реле на выводы вторичной обмотки трансформатора напряжения исключается возможность ложной форсировки.

Способ форсировки выбирается с помощью контактных накладок ХВ1 и ХВ2.

Отключение синхронного двигателя осуществляется:

1) нажатием на кнопку SB2 (SB4);

2) срабатыванием релейной защиты;

3) если после пуска насос не развивает необходимое давление (контакт SP в цепи отключения выключателя);

4) при срабатывании реле контроля заливки насоса.



7.2 Выбор аппаратов для схемы управления



Промежуточные реле.



Таблица 7.1

Обозначение на схеме

Параметры

 выбора

Каталожные данные



Uуст, В

Число контактов

Тип

Uh,

В

Ih.koh, А

Число контактов

KL1

220

2з + 2р

РП20М-217УЗ

220

6

2з+2р

KL2

220

1p

РП20М-217УЗ

220

6

2з+2р

KL3

220

1p

РП20М-217УЗ

220

6

2з+2р

KL4

220

1з

РП20М-217УЗ

220

6

2з

KL5

220

2з

РП20М-217УЗ

220

6

2з



Потребляемая мощность включающей катушки при питании переменным током с числом контактов реле не более 4 не превышает 4 ВА.

Реле времени.



Таблица 7.2.

Обозначение на схеме

Параметры 

выбора

Каталожные данные



Uуст, В

Выдержка с.

Тип

Uh,В

Диапазон выдержек,с

KТ1

220

tAX  1 c

ВЛ-59УХЛ4

220

0,1-100 с

KТ2

220

T  0,9 c

ВЛ-59УХЛ4

220

0,1-100 с

KТ3

220

tпуска  20 c

ВЛ-59УХЛ4

220

0,1-100 с



Потребляемая мощность на переменном и постоянном токе не более 6 ВА. 

 Контакторы и пускатели.



Таблица 7.3

Обозначение на схеме

Параметры выбора

Каталожные данные



Uуст, В

Iм.р,А

Тип

Uh,В

Uh, В

Ih.kohА

Sв.кат, ВА

KМ1

=76

0,03  275=

8,25=

МК 1 - 10

=220

=220

40

40 Вт

KМ2

=76

275

КПВ – 602

=220

=220

630

-

KМ3

220

60

ПМЛ - 410002

220

220

63

200

КМ4

220

60

ПМЛ - 410002

220

220

63

200



Указательные реле.



Таблица 7.4

Обозначение на схеме

Параметры выбора

Каталожные данные

Каталожные данные



Uycт,B

Тип

Uh,b

КН1-КН7

220

РЭУ 11-11

220



Мощность, потребляемая реле переменного тока с катушкой тока не более 2ВА.

Каталожные данные для промежуточных реле, реле времени, контакторов и указательных реле взяты из справочной литературы [19].

Сигнальные лампы.

Обозначение на схеме HL1-HL5.

Выбираем светосигнальное устройство типа ACШB 035У2 [20]: Uн = 220B, f=50 Гц, Рн = 10 Вт, светофильтр красный.

Кнопочные посты управления.

Обозначение на схеме: SB1-SB4. 

Выбираем кнопочные посты управления ПКЕ 712-2 [20]: Uн = 220B, Iн = 6А.

Резисторы. 

Разрядное сопротивление:







где Ubh - номинальное напряжение возбуждения, В;

Iвн - номинальный ток возбуждения, А.

Выбираем резистор, регулируемый проволочный типа ПЭВР с диапазоном регулирования 3 - 220 Ом.

Резистор регулятора возбуждения.







RB = 2  RB(при Iвн) = 2  4,2 = 8,4 Ом.

Выбираем резистор, регулируемый проволочный типа ПЭВР с диапазоном регулирования 3 - 220 Ом.

Электроконтактный манометр.

Обозначение на схеме: SP.

Электроконтактный манометр типа ЭКМ-1У предназначен для измерения и сигнализации или позиционного регулирования избыточного давления нейтральных жидкостей и газов. В нашем случае, электроконтактный манометр контролируют давление жидкости (воды) в нагнетающем трубопроводе.

Напряжение манометра 220 В; разрывная мощность 10 ВА - класс точности 1,5.

Верхние пределы измерения избыточного давления ЭКМ-1У [20]: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0 МПа.

Реле контроля заливки.

Обозначение на схеме: SL.

Реле контроля заливки предназначено для контроля заполнения водой насоса. Выбираем реле контроля заливки типа РЗН-67. 

Накладки контактные.

Обозначение на схеме: ХВ1, ХВ2. 

Выбираем накладки контактные типа НКР-3.

Автоматический выключатель.

Обозначение на схеме: SF. 

Максимальный расчетный ток:







Предварительно выбираем автоматический выключатель типа АП-50 [15]. 

Уставка тока срабатывания защиты:

Iрасц  (1,1-1,3)Iм.р. 

Iрасц.  (2,53 – 2,99) А. 

Принимаем уставку Iрасц.н = 10 А. 

Icp.aвт.КЗ. = 10  Ipaц.н = 10  10 = 100 A. 

Окончательно выбираем автоматический выключатель типа АП-50.

Типы реле, применяемые в схеме защиты СД.

Реле тока.



Таблица 7.5

Обозначение на схеме

Тип реле

КА

РТ-40

КА1-КА4

РТ-40

КА5

РТ-80

КА6

РТ-40

КА7

РЭВ-830

КА8

РЭВ-830



Реле напряжения.



Таблица 7.6

Обозначение на схеме

Тип реле

KV1, KV2

РН-50

KV3

РН-50

KV4

РН-50




8 ОХРАНА ТРУДА



8.1 Анализ опасных и вредных факторов на рабочем месте



В соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 опасными и вредными факторами по природе действия в помещениях мастерской и машинного зала является наиболее опасным физическое воздействие установленного оборудования на человека.

К физическим факторам насосной станции относятся следующие подгруппы:

повышенный уровень шума на рабочем месте;

повышенный уровень вибрации;

прямая и отражённая блескость;

повышенная пульсация светового потока.

Чтобы обеспечить нормальные условия работы, в соответствии с нормативными документами, предусмотрены нормы параметров опасных и вредных производственных факторов в помещении насосной станции: 

Микроклимат. ГОСТ12.1.012-90, СН 2.2.4/2.1.8.548-96. Таблица 2.

Производственный шум. ГОСТ12.1.003-83, СН 2.2.4/2.1.8.562-96.



Таблица 8.1

Выполнение всех видов работ на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий

Уровень звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц

Уровень звука в дБА



31,5

83

125

250

500

1000

2000

4000

8000

80



107

95

87

82

78

75

73

71

69





В зависимости от физической природы шумы могут быть:

механического происхождения, возникающие при вибрации поверхностей машин и оборудования, а также при одиночных или периодических ударах в сочленениях деталей или конструкциях в целом;

электромагнитного происхождения, возникающие в следствии колебательных элементов (ротора, статора, сердечника, трансформатора и др.) электромеханических устройств под действием магнитного поля;

гидродинамического происхождения, возникающие вследствие происходящих гидродинамических процессов (гидродинамические удары, кавитация, турбулентность потока и др.)

Приближённо действие шума, в зависимости от его уровня можно охарактеризовать следующим образом. Шум уровня 50-65 дБ может вызвать раздражение, однако его воздействие носит лишь психологический характер. Особенно отрицательно сказывается воздействие шума малой интенсивности при умственной работе. 

При уровне шума 65-90 дБ возможно его физиологическое воздействие. Пульс и давление крови повышается, сосуды сужаются, что снижает снабжение организма кровью, и человек быстрее устаёт.

Воздействие шума уровнем 90 дБ и выше приводит к нарушениям органов слуха, усиливается его влияние на систему кровообращения, ухудшается деятельность желудка и кишечника, появляется ощущение тошноты, головной боли и шума в ушах.

При уровне шума 120 дБ и выше он может механически воздействовать на органы слуха – лопаются барабанные перепонки, нарушаются связи между отдельными частями внутреннего уха. Потеря слуха.

Шум уровня выше 120 дБ оказывает воздействие не только на органы слуха, но и на весь организм. Звук проникая через кожу, вызывает механические повреждения тканей, в результате чего происходит разрушение нервных клеток, разрывы мелких кровеносных сосудов и др.




Таблица 8.2

Оптимальные нормы температуры, относительная влажность и скорость движения воздуха в рабочей зоне насосной станции

Период года

Категория работ

Оптимальная температура, оС

Оптимальная влажность, %

Оптимальная скорость движения воздуха, м/с

Холодный

Лёгкая I-б

21-23

40-60

0,1



Средней тяжести I I-б

17-19

40-60

0,2

Тёплый

Лёгкая I-б

22-24

40-60

0,2



Средней тяжести I I-б

20-24

40-60

0,3



I-б категория. Виды деятельности с расходом энергии не более 150 ккал/ч (174 Вт). Работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторыми физическими напряжениями.

II-б категория. Виды деятельности с расходом энергии в пределах 151-250 ккал/ч (175 - 290 Вт). 

3) Электрическое поле. ГОСТ12.1.002-84.

Электрическое поле оказывает отрицательное воздействие на организм человека. Это поле создаётся по крайней мере между двумя электродами (телами), которые несут заряды разных знаков. Поле электрических установок неравномерное и вместе с тем оно обычно несимметричное, поскольку возникает между электродами различной формы, например между токоведущей частью и землёй. В нашем случае источником электрического поля является КТП. Предполагается, что фактором изменения в организме человека является индуцируемый в теле ток, который несёт с собой некоторый потенциал. И при определённых условиях (например, при прикосновении человека, имеющего контакт с землёй, к металлическому предмету, изолированному от земли) сопровождается прохождением через человека в землю разрядного тока, который приводит к болезненным ощущениям или опасен для жизни.

Предельный допустимый уровень напряжённости электрического поля должен находится в пределах 0,2 – 0,5 В/м при времени нахождении в ЭП от 0,5 до 8 часов.

4) Освещение. СНиП 23.05.95.

Освещение рабочего места – важнейший фактор создания нормальных условий труда. Возникает необходимость освещения как естественным, так и искусственным светом. Естественное освещение по своему спектральному составу является наиболее приемлемым. Искусственное же, наоборот, отличается относительной сложностью восприятия его зрительным органом человека, это приводит к тому, что начинает возникать неустойчивость зрительных процессов, которые из-за большей частоты сменяемости световых условий накладывается друг на друга, не давая глазу времени адаптироваться к новым условиям. От усиленной деятельности приспосабливаемых механизмов глаза быстро утомляются, что вызывает физическую усталость организма.

В насосной станции используется комбинированное освещение (общее освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно или применительно к расположению оборудования) и местное (локализованное).



Таблица 8.3

Рекомендуемые источники света для насосной станции

Характеристика зрительных работ по требованиям к

цветоразличию

Освещённость по СНиП,

лк

Типы светильников

Требования к цветоразличию отсутствуют: Машинный зал



150



ДРЛ 1000-2




Таблица 8.4

Характеристика зрительных работ

Наименьший или эквивалентный размер объекта различия, мм

Разряд зрительных работ

Искусственное освещение







Комбинированная система освещения

Сочетание нормативных величин показателя ослеплённости и коэффициента пульсации









Р

Кп, %

Общее наблюдение за ходом производственного процесса

Более 0,5

VIII

150

40

20



8.2 Меры по снижению и устранению опасных и вредных факторов



В помещении машинного зала находятся 8 насосов, которые являются источниками шума (ИШ) и вибраций.

Защита от шума:

Замена шумного, устаревшего оборудования на оборудование с лучшими шумовыми характеристиками.

Правильная ориентация ИШ или места излучающегося шума по отношению к РТ для снижения показателя направленности Ф.

Размещение ИШ на возможно удалённом от РТ расстояние.

Использование средств звукопоглощения при выполнении акустической обработки шумных помещений.

Использование средств звукоизоляции путём применения таких материалов и конструкций для наружных стен, окон, ворот, дверей, трубопроводов и коммуникаций, которые могут обеспечить требуемую звукоизоляцию; применение экранов, препятствующих распространению звука от оборудования, размещённого в помещении насосной станции.

Защита от вибраций:

Для исключения воздействия вибраций на окружающую среду необходимо принимать меры по их снижению прежде всего в источнике их возникновения.

Причиной низкочастотных вибраций насосов, двигателей является диапазон вращающихся элементов (роторов), вызванный неоднородностью материала конструкции. 

Для снижения уровня вибрации, возникающих из-за дисбаланса оборудования при монтаже и эксплуатации, должна применяться балансировка неуравновешенных роторов, колёс, лопаточных машин, валов двигателей и т. п.

Если не удаётся снизить вибрации в источнике возникновения, то применяют методы снижающие вибрацию на путях распространения, это – виброгашение (увеличение эффективной жёсткости и массы корпуса или станков за счёт объединения в единую замкнутую систему с фундаментом с помощью анккерных болтов или цементной подливки). Насосы устанавливают на опорные плиты и виброгасящие основания. Виброизоляция (резиновые и пластмассовые прокладки, листовые рессоры).



8.3 Определение шума в машинном зале в расчётной точке



Согласно генплану, в помещении машинного зала размером 55,5 х 22 м равномерно размещены 8 насосов 1000В-2,5/63 (источники шума). Отметим положение расчётной точки и определим на схеме расстояние от неё до оборудования. Расчётная точка находится в соседнем зале у щитов управления.






22 м

14,8 м

3,6 м

55,5 м

r2

r1

r4

r3

r5

r6

r8

r7

Мастерская

Машинный зал

Рис. 1 :  r 1 = 17,94 м;	r 2 = 27,6 м;	r 3 = 37,8 м;	r 4 = 48,3 м;r 5 = 17,94 м;

            r 6 = 27,6 м;	r 7 = 37,8 м;	r 8 = 48,3 м.



Определение шума при наличии нескольких источников шума в зоне прямого и отражённого звука.



		(8.1)

	

 где Zi = 100,1Lwi

Lwi – октавный уровень звуковой мощности (дБ) источника шума, для насоса равен 84 дБ при частоте 1000 Гц;

i - коэффициент, учитывающий влияние акустического поля источника, определяется по графику [20] и зависит от отношения ri / lmax;

lmax – длина источника шума , lmax = 6,79 м;

Фi – фактор направленности, Фi = 2 [20];

Si – площадь, м2, воображаемой поверхности правильной геометрической формы, радиусом ri, окружающей источник и проходящей через расчётную точку:



	Si = kr2	(8.2)


где k = 4, когда источник шума находится на колонне или в помещении;

S1 = 4 х 3,14 х 17,942 = 4042 м2;

В – постоянная помещения в октавных полосах:



	В = В1000 	(8.3)

	

В1000 – постоянная помещения на среднегеометрической частоте 1000 Гц [20] в зависимости от V объёма помещения (м3) и его типа, В1000 = V/20;

 - частотный множитель, 1000 =1 [20];

 - коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении и зависит от отношения В/Sогр;

где Sогр – площадь ограничивающих помещение поверхностей;

n – общее количество источников шума в помещении, n = 8 шт;

m - количество источников шума, ближайших к расчётной точке т.е. тех, для которых ri ≤ 5 rmin (r4 = 17,94 м), где rmin(r4 = 17,94 м) – расстояние, м, от расчётной точки до ближайшего источника шума, m = 8 шт.



Таблица 2

i

















ri, м

17,94

27,6

37,8

48,3

17,94

27,6

37,8

48,3

ri / lmax

2,6

4,1

5,6

7,1

2,6

4,1

5,6

7,1

i 

1

1

1

1

1

1

1

1

Si, м2

4042

9568

17946

29301

4042

9568

17946

29301



Объём помещения V = a x b x h = 55,5 х 22 х 16 = 19536 м3, согласно формуле (8.3)

В1000 = 19536/20 = 976,8 м2;

В = 976,8 х 1 = 976,8 м2;

Площадь поверхностей, ограничивающих поверхность помещения:

Sогр = 2(а+в)h + 2ав = 2(55,5+22)16 + 2х55,5х22 = 4922 м2;

Отсюда коэффициент  согласно [20] будет:

 = 0,825

Подставим полученные данные в формулу (1) и сведём в таблицу (3) для остальных частот спектра.





Таблица 3

f, Гц

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Lp, дБ

76

74

72

68

71

68

61

47

37

Lн, дБ

107

95

87

82

78

75

73

71

69

	

	

0

20

40

60

80

100

120

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

LP, LH, дБ

f, Гц

LH

Lр

	

	Превышение шума ни в одном диапазоне частот не наблюдается, вследствие этого дополнительно снижение шума не требуется. 

	

	
8.4 Пожарная безопасность

	

	Опасными факторами, воздействующими на обслуживающий персонал и материальные ценности насосной станции, является:

	пламя и искры;

	повышенная температура окружающей среды;

	токсичные продукты горения и термические разложения;

	дым;

	пониженная концентрация кислорода.

	К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующих на рабочий персонал и материальные ценности, относятся:

	осколки, части разрушивающихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций;

	электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов;

	огнетушащие вещества.

	Для предотвращения пожара в рабочей зоне насосной станции необходимо предотвратить образование горючей среды и воздействие на неё источников зажигания. Для этого необходимо обеспечить предотвращение следующими способами:

	максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;

	изоляцией горючей среды (применение изолированных отсеков, камер, кабин и т.п.);

	поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;

	установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;

	применение машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

	применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;

	поддержание температуры нагрева поверхности машин, механизмов оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой.

	В здании насосной станции находятся несколько рабочих зон, которые относятся к следующим категориям:

	рабочая зона со станками и машинный зал – к категории Д (помещения, в которых находятся негорючие вещества и материалы в холодном состоянии);

	рабочая зона КТП – к категории В (помещение, в котором находится оборудование использующее легковоспламяняющие жидкости); так как в этой зоне используется ГЖ, то она относится к зоне пожароопасности П-1.

	Вся насосная станция относится по взрывоопасности к зоне класса В-1а т.к. в эту зону входят помещения, в которых взрывоопасные смеси не образуются при нормальных условиях эксплуатации оборудования, но могут образоваться при авариях и неисправностях.




ЗАКЛЮЧЕНИЕ



При выполнении дипломного проекта «Электроснабжение и электропривод насосной станции» были произведены все необходимые расчёты для определения всей нагрузки насосной станции.

Согласно заданию была скомплектована насосная станция, которая состоит из машинного зала и мастерской. После проведения расчёта по выбору мощности, типа и количества насосов принято решение установить восемь насосов типа 800В –2,5/63 единичной производительностью 2,5 м3/с.

По ходу расчётов определено, что насосная станция будет получать питание от энергосистемы по схеме УВН с выключателем на стороне высшего напряжения ПГВ на напряжение 35 кВ. Выбор производился согласно технико-экономическому расчёту.

Электроснабжение насосной станции осуществляется по двум воздушным ЛЭП – 35 кВ, выполненных проводом АС-70 на железобетонных опорах.

Подстанция глубокого ввода расположена справа от главных ворот машинного зала. 

На ПГВ установлены два двухобмоточных трансформатора типа ТДН – 16000/35. На стороне 10 кВ одинарная система шин, секционированная маслянным выключателем РУ – 10кВ. Распределительное устройство низкого напряжения выполнено ячейками КМ – 1 с выкатными тележками.

КТП расположена внутри машинного зала напротив главных ворот и укамплектована двухобмоточными трансформаторами на 160 кВА с вторичным напряжением 0,4 кВ. От этой подстанции получают питание силовые пункты (СП1 – СП2, ЯБПУ), через которые в свою очередь запитывается всё электрооборудование насосной станции напряжением до 1000 В.

Рассмотрены схемы защиты и управления синхронного двигателя насоса. Для этих схем был произведён выбор аппаратов.


ЛИТЕРАТУРА



		Лопастные насосы: Справочник / В.А. Замницкий, А.В. Каплун, А.Н. Папир, В.А. Умов: Под ред. В.А. Замницкого и В.А. Умова – Л: Машиностроение Ленинградское отделение, 1986-334с.: ил.

		Каталог СДН.

		Справочник по электротехническим машинам: В 2т. Под общ. ред. И.П. Копылова и Б.К. Клокова. Т.1. – М.: Энергоатомиздат, 1988 – 456 с. ил.

		Справочная книга для проектирования электрического освещения / Под ред. Кноринга Л. Энергия, 1976. 384 с.

		Федоров А.А., Старкова Л.Е. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования по электроснабжению промышленных предприятий: Учеб. пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат. 1987-368с.: ил.

		Автоматизированный электропривод. Методические указания к курсовому проекту для студентов специальности 0303. А.И. Мирошник. – Омск. 1987. – 36 с.

		Ключев В.И., Терехов В.М. Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов: Учебник для вузов. – М.: Энергия, 1980.-360с.: ил.

		Абрамович И.И. Грузоподъемные краны промышленных предприятий: Справочник / И.И.Абрамович, В.Н.Березин, А.Г.Яуре.- М.: Машиностроение, 1989.- 360 с.: ил.

		Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Промышленные электрические сети. 2-е изд., перераб. и доп./Под общ. ред. А.А. Фёдорова и Г.В. Сербиновского. – М.: Энергия. 1980-576с. ил.

		Справочник по проектированию электроснабжения./Под ред. Ю.Г.Барыбина и др.-М.: Энергоатомиздат, 1990. – 576 с.

		Методические указания для выполнения курсового проекта по ЭсПП. Составители: C.Г. Диев, АЯ. Киржбаум; ОМГТУ, Омск.-1994 – 24 с.

		 Характерные ошибочные решения при курсовом проектировании по ЭсПП. Методические указания «Электроснабжение промышленных предприятий» для студентов дневной и вечерней формы обучения. /Составители: Вязигин В.Л., Диев С.Г., Карпов В.В. Омск 1989.-32с.

		 Электрическая часть станций и подстанций: Учеб. Для вузов / А.А. Васильев, И.П. Крючков; Под ред. А.А. Васильева. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 576 с: ил.

		Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть станций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб. пособие для вузов.-4-e изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1989.-608 с.:ил.

		Справочник по электроснабжению промышленных предприятий: Электрообрудование и автоматизация:/сост.: Т.В. Ангарова, В.В. Кашенева. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1981. – 624 с. ил.

		 Правила устройства электроустановок/ Минэнерго СССР – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 648с. ил.

		Справочник электротехнических материалов и оборудования, поставляемых фирмой «ЭлектроСпецКомплект». Подготовлено к печати фирмой «ЭлектроСпецКомплект» Санкт-Петербург, 1998г., типографией «Наука».

		 Справочник по охране труда в машиностроении под ред. Бектабекова.

		Охрана труда в полиграфии. Чижевский В.Г.

		Л.О. Штриплинг, Л.Г. Стишенко, Защита от производственного шума. Методические указания к практическим самостоятельным и лабораторным работам. – Омск: ОмГТУ, 1995 – 39 с.