Газоснабжение жилого района

2

2

Министерство образования РФ

Уральский государственный технический университет - УПИ

кафедра "Теплогазоснабжение и вентиляция"



















ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛОГО РАЙОНА



КУРСОВОЙ ПРОЕКТ



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



2907.000000.029ПЗ











Руководитель: 								Кошелева О.Б.



Студент группы ТГВ-4 Екатеринбург				С.П.

1851929





















2001
Содержание



	Введение.	3

	1. Исходные данные.	5

	2. Расчет газопотребления.	5

	2.1. Определение расхода газа на бытовые нужды.	5

	2.2. Построение графиков бытового газопотребления.	7

	2.3. Определение расхода газа на коммунально-бытовые нужды.	10

	3. Выбор схемы газоснабжения и количества ГРП.	10

	4. Гидравлический расчет газопроводов низкого давления.	12

	5.Гидравлический расчет газопроводов высоуого давления.	16

	6. Проектирование и расчет внутридомового и дворового газопровода.	17

	7. Выбор оборудования ГРП.	18


Введение



Городские системы газоснабжения



Современные городские распределительные системы представляют собой сложный комплекс сооружение, состоящий из следующих основных элементов: газовых сетей низкого, среднего и высокого давления; газораспределительных станций, контрольно-регуляторных пунктов, газорегуляторных пунктов и установок; в указанных станциях и установках давление газа снижают до необходимой величины и автоматически поддерживают постоянным. Они имеют автоматические предохранительные устройства, которые исключают возможность повышения давления в сетях сверх нормы; системы связи и телемеханизации.

Система газоснабжения должна обеспечивать бесперебойную подачу газа потребителям, быть безопасной в эксплуатации, простой и удобной в обслуживании, должна предусматривать возможность отключения отдельных ее элементов или участков газопроводов для производства ремонтных или аварийных работ.

Сооружения, оборудование и узлы в системе газоснабжения следует применять однотипные. Принятый вариант системы должен иметь максимальную экономическую эффективность и предусматривать строительство и ввод в эксплуатацию системы газоснабжения по частям.

Основным элементом городских систем газоснабжения являюттся газовые сети. По числу степеней давления, применяемые в газовых сетях, системы газоснабжения подразделяются на:

1. двухступенчатые, состоящие из сетей низкого и среденго или высокого (до 0,6 МПа) давления;

2. трехступенчатые, включающие газопроводы низкого, среденго и высокого (до 0,6 МПа) давления;

3. многоступенчатые, в которых газ подается по газопроводам низкого, среденго и высокого (до 0,6 и до 1,2 МПа) давления.

Системы газоснабжения городов и поселков отличаются принципами, заложеными в схемы распределительных сетей, характером питания городской сети, типом оборудования и сооружений, применяемых в сетях, системами связи и телемеханизации.

На выбор системы газоснабжения города оказывает влияние ряд факторов. Основные из них: 1) характер источника газа, свойства газа, степень его очистки и влажности; 2) размеры города, особенности его планировки и застройки, плотность населения; 3) количество и характер промышленных потребителей; 4) наличие естественных или искусственных препятствий для прокладки газопроводов.

Газ подводят к городу по нескольким магистральным газапроводам, которые заканчиваются газораспределительными станциями (ГРС). В ГРС давление газа снижается и он поступает в сеть высокого давления. К кольцу высокого давления через контрольно-регуляторный пункт (КРП) присоединяют подземное хранилище газа. Для выравнивания суточного графика потребления газа в городе имеются газгольдерные станции. Газапроводы среднего и высокого давления (до 0,6 МПа) служат для питания городских распределительных сетей низкого давления через газорегуляторные пункты (ГРП). Они также подают газ через ГРП и местные газорегуляторные установки (ГРУ) в газопроводы промышленных и коммунальных предприятий. Газопроводы низкого давления служат для транспортирования газа в жилые и общественные здания, а так же мелким коммунальным потребителям, так же к ним могут присоединяться небольшие отопительные котельные.

Количество ГРП, питающих сеть низкого давления, определяют технико-экономическим расчтетом. ГРП располагают в центре зон, которые они питают, зоны действия не перекрываются. Трассы газопроводов пректируют с обеспечением минимальной протяженности сети. Распределительные сети сотоят из основных линий и абонентских ответвлений.



1. Исходные данные



Плотность г=0,73кг/м3;

Теплотворная способность Qрн=35 МДж/м3;

Расход газа котельной – 500 м3/ч;

Давление в точке присоединения к магистральному газопроводу Р=0,4 МПа

Расход газа промпредприятием № 1 – 400 м3/ч;

Расход газа промпредприятием № 2 – 800 м3/ч.

В квартале смешаной застройки 9 эт.–50%, 5 эт.-30%, 2 эт.-20%.









2. Расчет газопотребления



2.1. Определение расходов газа на бытовые нужды.



Расход газа на бытовые нужды определяется поквартально в зависимости от численности населения и норм расхода теплоты.



Нормы расхода теплоты:

Q1=2800 Мдж/чел.год – при наличии в квартире газовой плиты и центрального горячего водоснабжения;     (9 эт.)

Q2=4600 Мдж/чел.год – при наличии в квартире газовой плиты и отсутствия центрального горячего водоснабжения;     (2 эт.)

Q2=4600 Мдж/чел.год – при наличии в квартире газовой плиты 
и газового водонагревателя.              (5 эт.)



Годовой расход газа определяется по формуле:

Vгод=(Q1+Q2+Q3)/ Qрн;



Часовой расход газа определяется по формуле:

Vчас = Кm * Vгод,

где Кm – коэффициент часового максимума, принимаемый по суммарной численности населения района по СНиП.





Таблица 2.1.

№ кв.

S застройки, га

Этаж-ность

Числ. насел. чел.

Расход теплоты МДж/год

Годовой расход газа

Vгод,     м3/год



Кm

Часовой расход газа 

Vчас,   м3/ч









Q1

Q2

Q3







1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

14,625

9

13 162

36,854*106

-

-

1 052 971,4

1/2200

478,623

2

10,125

9

9 112

25,514*106

-

-

728 971,4

1/2200

331,350

3

13,000

9

11 700

32,76*1061

-

-

936 000,0

1/2200

425,455

4

13,000

5

6 500

-

-

52,0*106

1 485 714,2

1/2100

707,483

5

8,750

5

4 375

-

-

35,0*106

1 000 000,0

1/2100

476,190

6

7,500

5

3 750

-

-

30,0*106

857 142,9

1/2050

418,119

7

4,500

2

900

-

4,14*106

-

118 285,7

1/1800

65,714

8

16,625

2

3 325

-

15,295*106

-

437 000,0

1/2050

213,170

9

3,750

2

750

-

3,45*106

-

98 571,4

1/1800

54,762

10

8,750

5

4 375

-

-

35,0*106

1 000 000,0

1/2100

476,190

11

7,500

5

3 750

-

-

30,0*106

857 142,9

1/2050

418,118

12

10,500

2

2 100

-

9,66*106

-

276 000,0

1/2000

138,000

13

10,500

2

2 100

-

9,66*106

-

276 000,0

1/2000

138,000

14

18,000

5

9 000

-

-

72,0*106

2 057 142,8

1/2200

935,065

15

4,500

2,5,9

2 880

5,67*106

0,828*106

5,40*106

339 942,9

1/2050

165,826

16

9,000

9

8 100

22,68*106

-

-

648 000,0

1/2200

294,545

17

9,000

9

8 100

22,68*106

-

-

648 000,0

1/2200

294,545

18

15,000

9

13 500

37,8*106

-

-

1 080 000,0

1/2200

490,909

Всего

184,625



107 479

183,958*106

43,033*106

259,4*106

13 896 885,7



6 522,067





2.2. Построение графиков бытового газопотребления



Бытовые потребители отличаются неравномерностью газопотребления по месяцам года, дням недели, часам суток.



2.2.1. Суммарный расход газа для данного района распределяется по месяцам года в следующих долях:

Таблица 2.2.

месяц

процент

расход 

Vмес, м3/мес

месяц

процент

расход

Vмес, м3/мес

январь

10,3

1 431 379,2

июль

5

694 844,3

февраль

9,6

1 334 101,0

август

5,2

722 638,1

март

10

1 389 688,6

сентябрь

7

972 782,0

апрель

9,3

1 292 410,4

октябрь

8,7

1 209 029,1

май

8,6

1 195 132,2

ноябрь

9,4

1 306 307,3

июнь

7

972 782,0

декабрь

9,9

1 375 791,7







итого

100

13 896 885,7



Рисунок 2.1.





Наибольший расход газа в январе, этот расход и применяется в дальнейшем за расчетный.






2.2.2. Определяем максимальный расход газа в неделю:



Vнед = 1,25 * Vмес / 4,

где Vмес – расход газа в январе.

Vнед = 1,25 * 1 431 379,2 / 4 = 447306,0 м3/нед



Расход газа по дня недели распределяется следующим образом: 



						Таблица 2.3.

день недели

процент

расход 

Vсут, м3/сут

понедельник

13,6

59044,4

вторник

13,7

59491,7

среда

13,8

60386,3

четверг

14

62622,8

пятница

14,8

66201,3

суббота

17

76042,0

воскресенье

14,2

63517,5

вся неделя

100

447306,0





Рисунок 2.2.





Максимальный суточный расход газа выпадает на субботу самой нагруженной январской недели. Этот расход используется для построения графика суточного потребления.






2.2.3. Распределение газопотребления по часам суток в процентах от расхода в субботу происходит следующим образом:



Таблица 2.4.

Часы суток

процент

расход

Vчас, м3/час

Часы суток

процент

расход

Vчас, м3/час

0 – 1

1,5

1140,6

12 – 13

5,4

4106,3

1 – 2

0,5

380,2

13 – 14

5,4

4106,3

2 – 3

0,2

152,1

14 - 15

5,6

4258,4

3 – 4

0,2

152,1

15 – 16

5,5

4182,3

4 – 5

0,2

152,1

16 – 17

5,5

4182,3

5 – 6

0,5

380,2

17 – 18

6,0

4562,5

6 – 7

3,0

2281,3

18 – 19

6,6

5018,8

7 – 8

4,4

3345,8

19 - 20

7,0

5322,9

8 – 9

5,5

4182,3

20 – 21

6,6

5018,8

9 - 10

6,0

4562,5

21 – 22

5,8

4410,4

10 – 11

6,0

4562,5

22 – 23

4,3

3269,8

11 - 12

5,5

4182,3

23 – 24

2,8

2129,2







Всего

100

76042,0





Рисунок 2.3.




2.3. Определение расхода газа на коммунально-бытовые нужды



Расходы газа коммунально-бытовыми предприятиями определяются по производительности или пропускной способности предприятий и нормам расхода теплоты на единицу продукции или одного клиента.



Таблица 2.5.

Потребители газа

Расчет производитель-ности

Показатель потребле-ния

Норма расхода теплоты на ед. потребле-ния, МДж

Расчет-ное число жителей, чел.

Кm

Расход газа

Vпред,

м3/ч

Прачечная

100 т. белья на 1000 чел. в год

1 т. белья

8800

53 750

1/2900

466

Баня

52 помывки на 1 чел. в год

1 помывка

40

53 750

1/2700

1183

Столовая

2-х разовое питание, 220 рабочих смен

1 обед

1 завтрак или ужин

4,2

2,1

8 958

1/2000

355

Котельная

по заданию

500

Промпредп.1

по заданию

400

Промпредп.2

по заданию

800



Vпред = Кm * Qпред / Qрн









3. Выбор схемы газоснабжения и количества ГРП.



Схема газоснабжения низкого давления выбирается из условий минимальных металловложений и максимальной надежности. Для кварталов с наибольшими расходами целесообразна кольцевая сеть, для других – одно- двух- трехстороннее снабжение. Количество ГРП определяется из условий нагрузки на один ГРП 800-1200 м3/ч. Нулевые точки (точки встречи газовых потоков) намечаются на равных от ГРП расстояних, примерно равных 700-1000 м. ГРП распологаются в центре нагрузки, желательно в кварталах с максимальным расходом газа. Схема газоснабжения среднего давления тупиковая, трасса выбирается из условия минимальной протяженности. 







4. Гидравлический расчет газопроводов низкого давления.



4.1. Vуд.кв = Vкв /  l,

где 	Vкв – часовой расход газа в квартале м3/ч;

 	 l – сумма длин участков сети, снабжающий данный квартал, м.

Vуд.кв.1 = 478,623 / 1325 = 0,368

Vуд.кв.2 = 331,35 / 1100 = 0,301

Vуд.кв.3 = 425,455 / 1425 = 0,299

Vуд.кв.4 = 707,483 / 1075 = 0,69

Vуд.кв.5 = 476,19 / 900 = 0,529

Vуд.кв.6 = 418,119 / 500 = 0,836

Vуд.кв.7 = 65,714 / 450 = 0,144

Vуд.кв.8 = 213,17 / 600 = 0,355

Vуд.кв.9 = 54,762 / 150 = 0,365

Vуд.кв.10 = 476,19 / 900 = 0,529

Vуд.кв.11 = 418,119 / 500 = 0,836

Vуд.кв.12 = 138,0 / 475 = 0,290

Vуд.кв.13 = 138,0 / 400 = 0,345

Vуд.кв.14 = 935,065 / 1175 = 0,796

Vуд.кв.15 = 165,826 / 425 = 0,390

Vуд.кв.16 = 294,545 / 950 = 0,310

Vуд.кв.17 = 294,545 / 975 = 0,302

Vуд.кв.18 = 496,909 / 1525 = 0,326



Количество ГРП N = Vчас / 1200 = 6522 / 1200 = 5,44 = 6



4.2. Расход газа на участках сети

Vпут = Vуд • l

Vэкв = 0,5 • Vпут

Vрасч = Vтранз + Vэкв, где

 	Vуд – удельный расход в кварталах, который обеспечивает данный участок;

 	Vтранз – транзитный расход на участке – сумма путевых расходов на участках 
 		за расчетным



Расчеты сводятся в табл. 4.1.


Таблица 4.1.

Расход газа на участках сети

№ участков

Длина 
уч-ков, м

Vуд
м3/ч•м

Vпут
м3/ч

Vэкв
м3/ч

Vтранз
м3/ч

Vрасч
м3/ч

1-2

150

0,368

55,2

27,6

92,0

119,6

2-3

500

0,301

150,5

75,3

73,3

148,5

3-4

700

0,299

209,3

104,7

0

104,7

1-9

500

0,368

184,0

92,0

0

92,0

9-10

300

0,897

269,1

134,6

0

134,6

10-11

350

1,204

421,4

210,7

94,2

304,9

2-5

350

0,669

234,2

117,1

268,1

385,2

5-11

350

0,669

234,2

117,1

324,0

441,0

3-6

250

0,600

150,0

75,0

31,4

106,4

6-11

250

0,991

247,8

123,9

366,6

490,4

6-7

350

0,989

346,2

173,1

596,8

769,9

7-8

350

0,989

346,2

173,1

123,6

296,7

4-8

250

0,299

74,8

37,4

0

37,4

8-12

250

0,690

172,5

86,3

0

86,3

11-12

700

1,045

731,5

365,8

0

365,8

11-15

500

0,499

249,5

124,8

263,1

387,8

15-20

450

0,635

285,8

142,9

347,6

490,4

9-13

400

0,529

211,6

105,8

0

105,8

10-14

400

1,365

546,0

273,0

40,4

313,4

13-14

300

1,058

317,4

158,7

74,1

232,8

13-17

400

0,529

211,6

105,8

31,7

137,5

14-16

200

1,365

273,0

136,5

493,2

629,7

16-18

200

1,365

273,0

136,5

553,1

689,6

17-18

300

1,325

397,5

198,8

68,8

267,5

18-19

350

1,632

571,2

285,6

0

285,6

19-24

350

1,186

415,1

207,6

0

207,6

17-22

350

0,796

278,6

139,3

68,8

208,1

22-26

200

0,310

62,0

31,0

100,8

131,8

26-27

650

0,310

201,5

100,8

0

100,8

22-23

300

1,106

331,8

165,9

339,8

505,7

23-24

350

1,106

387,1

193,6

105,1

298,7

24-27

200

0,612

122,4

61,2

0

61,2

20-21

350

0,671

234,9

117,4

89,7

207,1

21-29

550

0,326

179,3

89,7

0

89,7

28-29

350

0,326

114,1

57,1

0

57,1

20-25

250

0,628

157,0

78,5

245,9

324,4

25-28

300

0,628

188,4

94,2

109,9

204,1

27-28

350

0,302

105,7

52,9

0

52,9

20-24

500

0,692

346,0

173,0

163,6

336,6

11-30

250

0,980

245,0

122,5

312,4

434,9

30-31

150

0,509

76,4

38,2

189,9

228,1

31-32

150

0,655

98,3

49,1

140,8

189,9

32-19

250

1,126

281,5

140,8

0

140,8

ГРП1-5

25

-

-

-

826,2

826,2

ГРП2-7

25

-

-

-

1066,6

1066,6

ГРП3-15

25

-

-

-

878,3

878,3

ГРП4-16

25

-

-

-

1319,3

1319,3

ГРП5-23

25

-

-

-

804,4

804,4

ГРП6-25

25

-

-

-

528,5

528,5


Таблица 4.1.

4.3. Гидравлический расчет сети низкого давления

№ участков

Длина 
уч-ков, м

Расчетная длина, м

Vрасч
м3/ч

d,
мм

Потери давления, Па











на 1 п.м.

на уч-ке

1-2

150

165

119,6

100

1,4

231

2-3

500

550

148,5

125

0,5

275

3-4

700

770

104,7

100

1,2

924

1-9

500

550

92,0

		100

1,0

550

9-10

300

330

134,6

100

1,6

528

10-11

350

385

304,9

219х6

0,27

104

2-5

350

385

385,2

219х6

0,4

154

5-11

350

385

441,0

219х6

0,55

212

3-6

250

275

106,4

100

1,25

344

6-11

250

275

490,4

219х6

0,75

206

6-7

350

385

769,9

273х7

0,5

193

7-8

350

385

296,7

159х4

1,4

539

4-8

250

275

37,4

159х4

1,0

275

8-12

250

275

86,3

159х4

1,0

275

11-12

700

770

365,8

219х6

0,4

308

11-15

500

550

387,8

219,6

0,44

242

15-20

450

495

490,4

219х6

0,75

371

9-13

400

440

105,8

100

1,2

528

10-14

400

440

313,4

159х4

1,2

528

13-14

300

330

232,8

159х4

0,75

248

13-17

400

440

137,5

125

0,5

220

14-16

200

220

629,7

219х6

1,05

231

16-18

200

220

689,6

219х6

1,25

275

17-18

300

330

267,5

159х4

1,05

347

18-19

350

385

285,6

159х4

1,05

404

19-24

350

385

207,6

125

1,2

462

17-22

350

385

208,1

125

1,2

462

22-26

200

220

131,8

100

1,6

352

26-27

650

715

100,8

100

1,2

858

22-23

300

330

505,7

219х6

0,8

264

23-24

350

385

298,7

159х4

1,4

539

24-27

200

220

61,2

80

1,8

396

20-21

350

385

207,1

125

1,2

462

21-29

550

605

89,7

100

0,9

545

28-29

350

385

57,1

80

1,8

693

20-25

250

275

324,4

159х4

1,4

385

25-28

300

330

204,1

125

1,2

396

27-28

350

385

52,9

80

1,4

539

20-24

500

550

336,6

219х6

0,33

182

11-30

250

275

434,9

219х6

0,5

138

30-31

150

165

228,1

159х4

0,75

124

31-32

150

165

189,9

125

0,9

149

32-19

250

275

140,8

100

1,8

496

ГРП1-5

25

27,5

826,2

273х7

0,5

14

ГРП2-7

25

27,5

1066,6

273х7

1,0

28

ГРП3-15

25

27,5

878,3

273х7

0,6

17

ГРП4-16

25

27,5

1319,3

273х7

1,5

41

ГРП5-23

25

27,5

804,4

273х7

0,5

14

ГРП6-25

25

27,5

528,5

219х6

1,0

28

Невязки по кольцевым газопроводам:



				       ( 814-707 )   • 100%     _

7-6-11-12-8-7		0,5•(539+275+193+206+308) = 14%





				            ( 935-844 )   • 100%        _

5-2-1-9-10-11-5		0,5•(154+231+550+212+104+528) = 10%





				                ( 1149-1015 )   • 100%                 _

15-11-19-24-20-15		0,5•(242+138+124+149+496+371+660+462) = 12%





			       ( 963-935 )   • 100%     _

7-6-11-12-8-7	0,5•(385+182+396+396+539) = 3%




5. Гидравлический расчет газопроводов среднего давления.



 	  Рнач2 – Ркон2_  	 0,42 - 0,152_

 ср =	     Lрасч	    = 	        4,73           = 0,029  МПа2/км,

где 	Рнач – давление в магистральном газопроводе (по заданию Рнач =0,4 МПа);

 	Ркон – давление у самого удаленного потребителя (принимаем Ркон = 0,15 МПа);

 	 Lрасч – расчетная длина самой протяженной магистрали.

                                       _        

Ркон =  Рнач2 – Lруч • уч



Таблица 5.1.

№ уч-ка

длина, м

расчетная длина, км

расчетный расход, м3/ч

Диаметр, мм

уч,

МПа2/км

Рнач,

МПа

Ркон,

МПа

(0-1

2000

2,2

9837

245х7

0,03

0,400

0,307

(1-2

125

0,14

9837

219х7

0,05

0,307

0,295

(2-3

50

0,06

9033

219х7

0,04

0,295

0,291

(3-4

550

0,61

7349

219х7

0,027

0,291

0,262

(4-5

50

0,06

6030

219х7

0,02

0,262

0,260

(5-6

250

0,28

6030

219х7

0,02

0,260

0,249

(6-7

100

0,11

5675

180х6

0,05

0,249

0,238

(7-8

150

0,17

5675

180х6

0,05

0,238

0,220

(8-9

400

0,44

3148

180х6

0,017

0,220

0,202

(9-10

300

0,33

1967

133х4,5

0,04

0,202

0,166

(10-11

200

0,22

900

103х4

0,02

0,166

,0152

(11-12

100

0,11

500

103х4

0,008

0,152

0,149

12-кот.

25

0,03

500

103х4

0,008

0,149

,0149

11-ПП1

25

0,03

400

76х3

0,025

0,152

0,150

10-ГРП2

200

0,22

1067

103х4

0,03

0,166

0,145

(9-13

250

0,28

1181

103х4

0,035

0,202

0,176

(13-14

100

0,11

826

103х4

0,018

0,176

0,171

14-ГРП1

25

0,03

826

103х4

0,018

0,171

0,169

13-Ст1

25

0,03

355

76х3

0,02

0,176

0,175

(8-15

400

0,44

2527

133х4,5

0,05

0,220

0,162

(15-16

150

0,17

1183

133х4,5

0,012

0,162

0,156

16-Баня

25

0,03

1183

133х4,5

0,012

0,156

0,155

15-ГРП3

25

0,03

878

103х4

0,02

0,162

0,160

15-Прач

25

0,03

466

76х3

0,03

0,162

0,159

6-Ст2

25

0,03

355

76х3

0,02

0,249

0,248

4-ГРП4

25

0,03

1319

103х4

0,05

0,262

0,259

(3-17

150

0,17

1684

133х4,5

0,028

0,291

0,283

(17-18

550

0,61

884

103х4

0,02

0,283

0,261

(18-19

100

0,11

529

76х3

0,055

0,261

0,249

19-ГРП6

25

0,03

529

76х3

0,055

0,249

0,246

18-Ст3

25

0,03

355

76х3

0,02

0,261

0,260

17-ПП2

25

0,03

800

103х4

0,018

0,283

0,283

2-ГРП5

25

0,03

400

103х4

0,018

0,295

0,294


6. Проектирование и расчет внутридомового и дворового газопровода.



Для расчета принят одноподъездный семиэтажный жилой дом с 1-, 2- и 3-комнатными квартирами, оборудованный 2- и 4-х комфорочными газовыми плитами.

Ввод в здание принимается цокольный в лестничную клетку, где устанавливается общий кран на вводе и краны для отключения каждого стояка. Газопроводы прокладываются по несущим капитальным стенам.





Таблица 6.1.

Внутридомовой газопровод

№ уч-ка

Расчетный расход, Vрасч, м3/ч

Геом. длина, 
м

Расчетн. длина, 
м

Диаметр, мм

Потери давл., Па

Нгс, Па

Сумма потерь на уч-ке, Па











на 1 п.м.

на участке





10-9

0,75

3,5

5,85

15

1,4

8,19

13,72

-5,53

9-8

1,26

3,0

3,6

15

2,5

9,0

16,46

-7,46

8-7

1,64

3,0

3,6

20

1,0

3,6

16,46

-12,86

7-6

1,77

3,0

3,6

20

1,1

3,96

16,46

-12,50

6-5

1,84

3,0

3,6

20

1,4

5,04

16,46

-11,42

5-4

1,86

2,0

2,4

20

1,4

3,36

10,98

-7,62

4-3

1,89

8,0

10,0

20

1,5

15,0

6,59

8,41

3-2

4,34

0,3

0,4

32

0,6

0,24

0,0

0,24

2-1

6,09

2,0

2,5

32

1,4

3,5

-8,23

11,74

Итого во внутридомовых газопроводах

-37,00

Потери давления в газовой плите

50,00

Суммарные потери

13,00



где 	Vрасч = Vном • n • Ko,

		Vном – расход газа одним прибором;

 		n – количество однотипных приборов;

 		Ko – коэффициент одновременности действия приборов (табл. 21а [2]);

	Нгс =  9,8 • h • ( возд - г ),

 		h – разность отметок начала и конца участка;

 		возд , г – плотности воздуха и газа.





Таблица 6.2.

Дворовой газопровод

№ уч-ка

Расчетный расход, Vрасч, м3/ч

Геом. длина, 
м

Расчетн. длина, 
м

Диаметр, мм

Потери давл., Па

Сумма потерь на уч-ке, Па











на 1 п.м.

на участке



1

6,09

50,0

55,0

32

1,4

77

77




7. Выбор оборудования ГРП



Таблица 7.1.

№ ГРП

Р1,
 МПа

Р2 , 
МПа

Vгрп
(рас-ход) м3/ч

Регулятор давления

V,

 м3/ч

фильтр









марка

d, мм

VT,

м3/ч



тип 

Vф, м3/ч

1

0,169

2,23•10-3

826

РДУК2Н-50

50

1790

1008

ФСС-50

1310

2

0,145

2,85•10-3

1067

РДУК2Н-100

100

2840

1373

ФСС-50

1310

3

0,160

1,54•10-3

878

РДУК2Н-50

50

1790

955

ФСС-50

1310

4

0,259

2,40•10-3

1319

РДУК2Н-50

50

1790

1545

ФСС-50

1510

5

0,294

2,86•10-3

804

РДУК2Н-50

50

1790

1754

ФСС-50

1510

6

0,246

2,78•10-3

528

РДУК2Н-50

50

1790

1468

ФСС-50

1510



Р1 давление на входе в ГРП (по табл. 5.1.);

Р2 давление на выходе из ГРП 

Р2 = Рсет + Рдом + Рдвор + 1300, где

	Рсет – потери давления в сети низкого давления до самой удаленной точки;

 	Рдом – потери в доме (принимаем по табл.6.1.);

 	Рдвор – потери в дворовой сети (принимаем по табл.6.2.);

 	1300 – необходимое давление перед горелкой.



проверка подобранного регулятора давления:

V = VT • P1 / P2




Литература



1. Методические указания к курсовому проекту "Газоснабжение жилого района". Екатеринбург. Изд-во УГТУ. 1996.



2. Ионин А.А. Газоснабжение: Учеб. для вузов. М.: Стройиздат, 1989.



3. СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение / Госстрой СССР. М.: ЦИТП Госстрой СССР, 1988.