Электроснабжение ОАО Ялуторовскмолоко

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской федерации



Департамент кадровой политики и образования

ТЮМЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

Факультет электрификации и автоматизации сельского хозяйства



Кафедра энергообеспечения с/х













Курсовой проект

Электроснабжение ОАО «Ялуторовскмолоко»







Студент: Юферев А.В.

группа Э-047 

Руководитель: Матвеев С.Д.













Тюмень 2006


Содержание



Введение

		Расчетная часть

		 Определение расчетной мощности на вводе

1.2 Выбор аппаратов защиты и проводников

1.2.1 Расчет аппаратов защиты магнитных пускателей и проводников в ЩУ 

1.2.2 Расчет аппаратов защиты в ВРУ и проводников до ЩУ

1.2.3 Расчет и выбор аппаратов защиты в РУ 0,4кВ

1.3 Расчет токов короткого замыкания

1.4 Расчет электрических нагрузок 

1.5 Расчет и выбор силового трансформатора ТП 10/0,4кВ

1.6 Определение местоположения подстанции

1.7 Выбор проводов по экономической плотности тока и предельным экономическим нагрузкам

1.8 Проверка линии 0,38 кВ на потерю напряжения

1.9 Расчет молниезащиты

1.9.1 Расчет контура заземления




ВВЕДЕНИЕ



Ялуторовский молочноконсервный завод (завод сухого молока) сдан в эксплуатацию в мае месяце года.

Со дня пуска до 1940 года завод был подчинен Всесоюзному тресту консервированного и сухого молока «Союзконсервмолоко» Народного комиссариата пищевой промышленности СССР.

С 1940 г. и по июнь1953 г. подчинялся «Главконсервмолоко» Министерства мясной и молочной промышленности СССР.

С июля по август 1953 г. завод был подчинен Министерству легкой пищевой промышленности СССР.

С сентября 1953 г. по апрель 1954 г. завод был подчинен Главному управлению молочноконсервной промышленности «Главмолоко» Министерства промышленности продовольственных товаров СССР.

С мая 1954 г. по декабрь 1955 г. завод подчинялся главному управлению молочной и молочноконсервной промышленности «Росглавмолоко» Министерства промышленности мясных и молочных и молочных продуктов РСФСР.

С апреля 1957 г. по февраль 1963 г. завод подчинялся Совету народного хозяйства Тюменского административного экономического района.

В связи с увольнением совнархозов с марта 1963 г. завод перешел в подчинение Среднеуральского совета народного хозяйства. С июля 1963 г. завод подчинен Всероссийскому Объединению предприятий молочной промышленности «Росмолоко» Министерства заготовок и переработки сельскохозяйственных продуктов РСФСР.

С 8 августа 1966 г. Ялуторовский завод сухого молока приказом Министерства мясной и молочной промышленности СССР переименован в Ялуторовский молочноконсервный комбинат министерства мясной и молочной промышленности СССР Всесоюзного промышленного объединения Союзконсервмолоко.

С 1977 года на базе Ялуторовского молочноконсервного комбината, Ситниковского молочноконсервного комбината, ремонтно-механического завода образовано Ялуторовское производственное объединение молочно- консервной промышленности. 

Объединению подчинены: Упоровский головной завод и Исетский головной завод, лишенные юридической самостоятельности.

Производственные участки: Асланинский и Ивановский - Ялуторовского района; Новозаимский, Бигилинский, Боровинский, - Заводоуковского района; Пятковский, Емуртлинский, Ингалинский - Упоровского района; Кукушкинский, Онуфриевский – Исетского района.

Ранее Ялуторовский РЗК (головному молочному заводу) были подчинены: Асланинский, Заводоуковский, Ивановский, Лыбаевский, Мысовский и Романовский молочные заводы.

Упоровской РЗК (головному заводу) - Пятковский, Емуртлинский, Ингалинский, Суерский, Коржинский и Вагайский молочные заводы.

Исетской РЗК (головному заводу) – Солобоевский, Кукушинский, Онуфриевский, Сл. Бешкильский, Верх-Бешкильский, Денисовский молочные заводы.

Новозаимской РЗК – Новозаимский, Бегилинский, Боровинский, Вагайский молочные заводы.




1. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ



1.1 Определение расчетной мощности на вводе



Расчетную мощность на воде в здание принимают по нормативным данным согласно РУМ 8 (1971 г.) или путем составления суточных графиков нагрузки.

При построении суточного графика нагрузки в начале составляют вспомогательную расчетную таблицу, в которую заносят данные, необходимые для построения графика: тип электроприемников и их установленную мощность. 

В своем курсовом проекте для расчетов я выбрал газовую котельную, поэтому наибольшая электрическая мощность будет потребляться в отопительный период. Соответственно графики нагрузки строим для зимних месяцев.

Для составления таблицы нужно рассчитать внутренне освещение котельной, которое рассчитаем методом удельной мощности по нормам освещения различных помещений принятым по светотехническим справочникам.

Помещение с котлами и ГРУ

Площадь помещения S = 200 м2 

Норма освещения , тогда 



Росв = S * Руд = 200 * 11=2200 Вт= 2,2 кВт



Помещение обслуживающего персонала.

Площадь помещения S = 40 м2

Норма освещенности Руд = 11 , 

Росв = 40*11= 440(Вт) = 0,44 кВт



Аналогично выполняем расчет остальных помещений

3. Склад: S = 20 м2 ; Руд = 3, 



Росв = 20 * 3= 60 

Насосная: S = 50 м2 ; Руд = 15,



Росв = 50 * 15= 750 



Установочная мощность освещения составляет:



Руст = Σ Росв=2200+440+60+750=3450Вт=3,5кВт.



Розеточная группа: исходя из норм, принимаем установленную мощность на одну розетку 0,6 кВт, число розеток 4, тогда



Руст=4* 0,6=2,4кВт



Полученные данные заносятся в расчетную таблицу:



Табл.1

№ п/п

Вид электроприемника 

Кол-во

Тип электроприемника

Установленная мощность кВт

1.

Форсунка котла

3



0,3

2.

Сетевой насос

2



11

3.

Насос подпитки

2



1,6

4.

Дымосос 

3



8,3

5. 

Освещение 

-

Лампа накаливания 

3,5

6. 

Розеточная группа

-



2,4





	Рн; кВт	Рн = const

 		    11

   		    10

      		      9

                            8

       		      7

      		      6

      		      5

       		      4

      		      3

      		      2

       		      1



                                       

                                        2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  22  24   t, час

                      

График нагрузки сетевого  насоса 











                                  Рн; кВт                      Рн = const

                                     0,9

                                     0,8

                                     0,7

                                     0,6

                                     0,5

                                     0,4

                                     0,3

                                     0,2

                                      0,1



                                                     

                                                     2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  22  24   t, час



График  нагрузки  электродвигателя форсунок




                                                       Рн. кВт

                                     2,0

                                     1,9                                       

                                     1,8                                  

                                     1,7

                                     1,6              -------------------------------

                                     1,5

                                     1,4

                                     1,3

                                     1,2

                                     1,1

                                     1,0



 				         

                                                        2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  22  24   t, час

График  нагрузки  насоса подпитки



                                                          Рн. кВт

                                                                      

                                               8,3                                 Рн = const                   











График нагрузки  дымососа



Анализируя полученные суточные графики нагрузок приходим к выводу, что наибольшая электроэнергия потребляется котельной в зимний период с 17.00 до 18.00 часов дня, тогда



Ррасч = 11+0,9+24,9+1,6+3,5 = 42 (кВт) 




1.2 Выбор аппаратов защиты и проводников



Для выбора аппаратов защиты и проводников, питающих все электроприемники нужно определить по справочникам номинальные величины, коэффициента мощности и «Cos » и КПД «ŋ».



1.2.1 Рассчитаем аппараты защиты магнитные пускатели и проводники в ЩУ

Сетевой нанос: Р= 11кВт; Ин Сетевой насос Р = 11Кт; Ин = 0,38 кВт; Cos  ŋ =0,9

	Рассчитаем длительный ток в линии, питающей двигатель: 

	

	J дл

	

	Определим номинальный ток теплового расцепителя в автомате:

	

	Jн.р. ≥ 1,2 Jдл = 1,2 * 24 = 29(А)

	

	Ток срабатывания ЭМР ( отсечки) выбираем по условию

	

	Jо≥ 1,2 Jn = 278 (А)

	Jn = Кn * Jдл = 8*29=232 (А), 

	

	где 

	Кn – кратность пускового тока для данного электродвигателя.

	По справочнику выбираем марку автомата, исходя из полученных данных: АЕ - 2046 с Jн = 63 А и Jн.р. = 40 А

	Принимаем ток отсечки: 

	
Jоб = 12 * J н.р.= 12 * 30=360 А.

	

	Если принять Jо = 3 х Jн.р.=3 х 30 = 90 А, то ЭМР будет можно сравнивать при запуске двигателя.

	Проводник для линии с этим электродвигателем выбираем исходя из того, что помещение является неопасным, следовательно Кзщ = 1:

	

	Jдоп ≥ Кзщ * Jн.р.

	Jдоп ≥ 1 * 30 = 30 (А)



По электротехническим справочникам выбираем четырехжильной привод марки АПВ для прокладки в трубе с сечением жилы (табл. № 4.3.2.4 справочник И.И. Алиев)

	По тому же справочнику выбираем магнитный пускатель марки 

	

	ПАЕ – 311 с Jн = 40 А.

	

	Аналогично рассчитываем аппараты защиты, проводники и магнитные пускатели щитов управления для остальных двигателей. Данные занесем в таблицу.

	

	1.2.2 Расчет аппаратов защиты в ВРУ и проводников до ЩУ

Для линии с электродвигателями расчет проводится аналогично расчету в ЩУ с учетом установленной мощности в каждом ЩУ и прокладки в коробах.

	Для освещения котельной принимаем лампы накаливания, коэффициент мощности которых Cos φ = 1.

	Устанавливаем мощность освещения Руст = 3,5 кВт фазное напряжений Uн = 0,22 кВ.

	Рассчитаем длительный ток в линии освещения:

	J дл

	

	Определим номинальный ток теплового расцепителя исходя из условий

	

	Jн.р. ≥ Jдл = 4,5(А)

	

	 Ток срабатывания ЭМР определим из условия: 

	

	Jо ≥ J дл = 4,5 (А) 

	

	По справочнику (табл. 4 в м. у.) выбираем соответствующую нашим условиям марку автомата: 

	

	АЕ - 2036 Р и Jн = 25 и Jн.р. = 5(А)

	

	Ток отсечки принимаем:

	

	Jо = 3 * Jн.р. = 3 * 5 = 15 (А)

	

	По справочнику (И.И. Алиев табл. 4.3.24) выбираем проводник из условия Jдоп ≥ Jн.р. = 5А марку АПВ, двухжильный для открытой прокладки по стенам. АПВ 2 х 2, Jдоп = 21 А

Для розеточной группы расчет проводится в той же последовательности.

	Рн = 2,4 кВт Uн = 0,22 кв Сos φ = 0,85

	

	J дл

	Jн.р.≥ Jдл = 4,3 А

	Jо ≥ Jдл = 4,3 А

	Выбираем автомат марки АЕ – 2036 Р с Jн = 25А Jн.р. = 5А

	Ток отсечки Jо = 3 * Jн.р. = 3 * 5 = 15 А 

	Выбираем марку проводника:

Jдоп ≥ Jн.р. = 5А

	Марка проводника АПВ 2 х 2 Jдоп = 21 (А)

	

	1.2.3 Расчет и выбор аппаратов защиты в РУ 0,4 кВ.

От РУ – 0,4 кВ отходят 4 фидера. Рассчитаем последовательно каждый из них:

	ФИДОР 1.

	

	Ррасч = 42 кВт; Uн = 0,38 кВт; Сos φ = 0.8.

	

	Рассчитаем длительный ток в линии

	

	J дл

	

	Определим ток теплового расцепителя

	

	Jн.р. ≥ 1,2 Jдл = 1,2 * 79 = 95 А

	

	Определим ток ЭМР (отсечки)

	

	Jо≥ 1,2 Jн.р. = 1,2 х 95 = 114 А

	

	По полученным результатам выбираем марку автомата 

	
АЕ – 20 с Jн = 125 А J н.р. = 100 А

	

	Аналогично выполняем расчет и выбор аппаратов защиты для оставшихся трех фидеров. Все значения и марки автоматов заносим в расчетную таблицу.

	

	1.3 Расчет токов короткого замыкания

	

Расчет токов короткого замыкания (к.з) необходим для выбора аппаратуры и проверки элементов электроустановок (шин, изоляторов, кабелей и т.д.) на электродинамическую и термическую устойчивость, проектировании и наладки релейной защиты, выбора средств и схем грозозащиты, выбора и расчета токоограничивающих и заземляющих устройств.

Для расчета токов к.з. прежде всего необходимо составить схему замещения, в которую входят все элементы электроустановки, влияющие своими сопротивлениями на силу тока к.з..

В курсовом проекте мне нужно рассчитать две точки на токи к.з.

Токи к.з. (трехфазного) рассчитываются по формуле:







Где Uг – линейное напряжение в точке к.з, кВ

Zг – полное сопротивление до точки к.з. Ом

Точка 1.




		                

          ТМ     400 – 10/0,4                                                                               



  

                                                                                                                                                                                        

	                1SF   Jн = 500 А



       ШНН      

             3≈ 0,4 кВ; 50 Гц



                                                                               

                                                                                   

                           

  

			



                            

                                                                                                  

                        								   

                										



3 значения сопротивления принимаем из таблицы методического пособия В.П. Шеховцева “Расчет и проектирование схем электроснабжения”

Найдем полное сопротивление до точки 1:







Zк = 0,088Ом

Рассчитаем ток трехфазного короткого замыкания: 



Точка 2

Найдем полное сопротивление до точки 2.



 



Zк = 0,134 Ом

Рассчитаем ток трехфазного короткого 

замыкания.








Проверим, удовлетворяет ли выбранные ранее автоматические выключатели полученным значением токов к.з.

Точка 1 марка выбранного автомата А – 31134 с током ЭМР (отсечки) Jо = 1400 А и предельным током 19 кА. Таким образом, ток к.з. Jк (3) = 2,6 не превышает установленных значений для данного автомата.

Точка 2 марка выбранного автомата АЕ – 20 с током ЭМР отсечки Jо = 1200 А, а предельным током отключения 20 кА.

Таким образом, ток к.з. не превышает предельных значений тока для данного автомата.



1.4 Расчет электрических нагрузок



	Электрические нагрузки определяют по результатам технико–экономического обследования потребителей эл. энергии с учетом перспективного развития на ближайшие 5-7 лет. Допускается определение расчетных нагрузок по одному из максимумов дневному.

	Полную расчетную мощность на участках определяют делением расчетной активной мощности. Определяем расчетные электрические нагрузки для дневного и вечернего максимума.

	

	Табл.2 Коэффициенты дневного и вечернего максимума

Наименование потребителей

КО 

КД

КВ

Котельная

0,75

1

0,8

Электроцех 

0,75

1

0,3

Автопарк

0,75

0,8

0,3

Вспомогательные цеха

0,75

0,6

0,3

Синтетический участок

0,75

0,9

0,5

Арочные гаражи 

0,75

1

0,5

Участок технического осмотра автомобилей

0,75

1

0,5

Склад моющих веществ 

0,75

0,6

0,3

Участок химической водоподготовки

0,75

1

0,6

Станция второго подъема

0,75

1

0,6

Северная проходная 

0,75

0,75

0,3

Автомойка

0,75

1

0,3

Станция ливневой канализации 

0,75

1

0,6



Для котельной 



Рmax Д = Руст * Ко * Кд

Р max В = Руст * Ко * Кв



где Руст - установленная активная нагрузка потребителей, кВт

Ко - коэффициент одновременности.

Кв - коэффициент вечернего максимума.



Рmax Д = 57 * 0,75 * 1 = 42,5 кВт.

Р max В = 57 * 0,75 * 0,8 = 34,2 кВт.



Электроцех.



Рmax Д = 21 * 0,75 * 1 = 15,7 кВт.

Р max В = 21 * 0,75 * 0,6 = 9,5 кВт.



Автопарк.



Рmax Д = 18 * 0,75 * 0,8 = 10,8 кВт.

Р max В = 18 * 0,75 * 0,3 = 4 кВт.



Вспомогательные цеха.



Рmax Д = 17 * 0,75 * 0,6 = 8 кВт.

Р max В = 17 * 0,75 * 0,3 = 4 кВт.




Синтетическийучасток



Рmax Д = 8 * 0,75 * 0,9 = 5,5 кВт.

Р max В = 8 * 0,75 * 0,5 = 3 кВт.



Арочный гараж.



а) Рmax Д = 21 * 0,75 = 15,7 кВт.

Р max В = 21 * 0,75 * 0,5 = 8 кВт.



б) Рmax Д = 17 * 0,75 = 12,7 кВт.

Р max В = 17 * 0,75 * 0,5 = 6,5 кВт.



Участок технического осмотра автомобилей.



Рmax Д = 27 * 0,75 = 21 кВт.

Р max В = 27 * 0,75 * 0,5 = 10,5 кВт.



Склад моющих веществ .



Рmax Д = 6 * 0,75 * 0,6 = 2 кВт.

Р max В = 6 * 0,75 * 0,3 = 1,5 кВт.



Участок химической водоподготовки.



Рmax Д = 14 * 0,75 = 10,5 кВт.

Р max В = 14 * 0,75 * 0,6 = 1,5 кВт.



Станция второго подъема.




Рmax Д = 48 * 0,75 = 36 кВт.

Р max В = 48 * 0,75 * 0,6 = 21,6 кВт.



Северная проходная. 



Рmax Д = 4 * 0,75 * 0,75 = 2 кВт.

Р max В = 4 * 0,75 = 3 кВт.



Автомойка.

Рmax Д = 7 * 0,75 = 5,5 кВт.

Р max В = 7 * 0,75 * 0,3 = 1,5 кВт.



Станция ливневой канализации.



Рmax Д = 20*0,75 = 14 кВт.

Р max В = 20 *0,75 * 0,6 = 9 кВт.



Определим полные расчетные нагрузки для для дневного и вечернего максимума:



SmaxД = PmaxД / Cos φ



Электроцех



SmaxД = 15,7/0,97 = 16,1 кВА

SmaxВ = 9,5/0,97 = 9,7 кВА



Для остальных цехов определим аналогично значения заносим в табл.3. Расчетные нагрузки:




№

п/п

Наименование потребителей

Руст.

кВт

Рmax Д

Р max В

SmaxД

SmaxВ

Прим.



Котельная

57

42,5

34,2

41,2

33,2





Электроцех 

21

15,7

9,5

16,1

9,7





Автопарк

18

10,8

4

10,4

4





Вспомогательные цеха

17

8

4

8

4





Синтетический участок

8

5,5

3

5

2,5





Арочные гаражи 

21/17

15,7/ 12,7

8/0,5

10,5/ 13

9/7,5





Участок технического осмотра автомобилей

27

21

10,5

21,6

10,8





Склад моющих веществ 

6

2

1,5

2,1

1,5





Участок химической водоподготовки

14

10,5

6,5

10,8

6,7





Станция второго подъема

48

36

21,6

37,1

22,2





Северная проходная 

4

2

3

2,5

2,5





Автомойка

7

5,5

1,5

5,6

1,6





Станция ливневой канализации 

20

14

9

14,4

9,2



Всего 



281

201,9

122,8

281

125,4





1.5 Расчет и выбор силового трансформатора ТП 10/0,4 кВ



Мощность и число трансформаторов понижающих подстанций выбирают по расчетной мощности на шинах низшего напряжения с учетом перегрузочной способности трансформаторов и требованиям по обеспечению необходимой степени надежности электроснабжения потребителей.

Для выбора мощности силового трансформатора ТП- 10/0,4 кВ за основу принимаем наибольшую расчетную полную мощность Smax д = 281 кВА

При определении данной мощности учли все необходимые коэффициенты, следовательно, силовой трансформатор выбираем по условию: 

Sном.тр-р > Sрасч

Sном.тр-р= 400 кВА > Sрасч =281 кВт



Применяем трансформатор ТМ-400

Данный силовой трансформатор заносим в таблицу.



Данные силового трансформатора ТП 10/0,4

№

Наименова-ние 

Тр-ра

Sрасч

кВА

Sном

кВА

∆Рх,х

кВт

∆Рк.з

кВт

Ик.з

%

1

ВЛ-0,4 кВ

ТМ-400

281

400

0,95

5,5

4,5





1.6 Определение местоположения подстанции (КТП)



При выборе площадки для строительства подстанции нужно руководствоваться рядом требований одно из которых - расположение подстанции в центре нагрузок. Координаты рассчитанного центра нагрузок Хр и Yр. Определим по следующим формулам :

Где Si - расчетная мощность i – го потребления кВА.

Хi у Ei - проекции; Si соответственно на оси Х и Y;

Σ Si – сумма расчетных мощностей всех потребителей в зоне электроснабжения от проецируемой КТП.

Определим координаты КТП, исходя из данных генерального плана с/х предприятия.



Табл.4 Координаты и мощности цехов

Пара

метр

Номера цехов



Ц9

Ц10

Ц

Ц12

Ц13

Ц15

Ц16

Ц17

Ц18

Ц20

Ц21

Ц23

Ц25

Р кВт

57

21

18

17

8

24

17

27

6

14

48

4

20

Х; км

0,52

0,8

1,1

1,15

1,45

1,25

1,005

0,86

0,6

0,17

0,3

1,46

0,85

Y; км

0,55

0,55

0,6

0,75

0,55

0,27

0,06

0,23

0,13

0,4

0,52

0,75

0,33











Сместим ТП из невозможности поставить ее на дороге на координаты: Х = 0,7; Y = 0,55.




1.7 Выбор проводов по экономической плотности тока и предельным экономическим нагрузкам



Для выбора проводов по экономической плотности тока пользуются формулой:







где Fэ – экономическое сечение проводов, мм2

J max - максимальный ток участка, А

∂ эк = нормированное значение экономичной плотности тока А/мм2, для заданных условий работы выбираем табл. 1.3.36. ПУЭ.

Максимальный расчетный ток участка определяют по следующим формулам:



;



Для уличного освещения.







Рассчитаем сечение проводов всех участков отходящих от ТП линии.

ЛИНИЯ 1. На участке этой линии расчетная мощность:

 Sрасч = 42 кВа; Uн = 0,38 кВ: ŋ = 0,9. Отсюда,



 

Из справочника кабельно-проводниковой продукции выбираем марку кабеля соответствующего сечения: ВБВ – 30.

ЛИНИЯ 2. На участке этой линии расчетная мощность:

 Sрасч = 62 кВа; Uн = 0,38 кВ: ŋ = 0,9. Отсюда,



 



Выбираем кабель марки ВБВ – 50 (50мм2)

ЛИНИЯ 3. На участке этой линии расчетная мощность:

Sрасч = 59 кВа; Uн = 0,38 кВ: ŋ = 0,9. Отсюда,



  



ЛИНИЯ 4. На участке этой линии расчетная мощность:

Sрасч = 91 кВа; Uн = 0,38 кВ: ŋ = 0,9. Отсюда,



  



Выбираем кабель марки ВБВ – 70 (70 мм2)



Расчетная таблица проводов и кабелей линий отходящей от ТП.

Наименование

Расчетная мощность по участку

Марка и сечение провода

ЛИНИЯ 1.

Котельная 

42

ВБВ – 30

ЛИНИЯ 2.

Станция второго подъема 

48

ВБВ – 50

Участок химической водоочистки

14

ВБВ – 30

ЛИНИЯ 3.

Электроцех

21

ВБВ – 50

Автопарк

18

ВБВ – 50

Вспомогательные цеха

17

ВБВ – 50

Северная проходная

4

ВБВ – 30

Автомойка

7

ВБВ – 30

Сантехнический участок 

8

ВБВ – 30

ЛИНИЯ 4.

Арочные гаражи

21/17

ВБВ – 70

Станции ливневой канализации

20

ВБВ – 70

Участок технического осмотра

27

ВБВ – 70

Склад моющих веществ



ВБВ – 30



1.8 Проверка линии 0, 38 кВ на потерю напряжения.



Фактическую потерю напряжения, которая для предприятий не должна превышать ± 5%, определяем по формуле:



U,% = ∆Uуд * Мн;



где, ∆Uуд – удельная потеря напряжений для данного проводника (принимаем по категории рис 66 в методических указаниях); 

Мн – момент расчетного участка, равный произведению расчетной мощности участка на его длину в км.

Расчет выполняем для более нагруженной и удаленной от ТП линии:

Линия отходящая от ТП № 1 выполнена кабелем ВБВ – 30 и Cosφ = 0,97 и ∆Uуд = 0,213, Sрасч = 42 и протяженностью 0,010 км.



∆Uтп = 0,213 х (42 х 0,01) = 0,08% 



∆U = 0,08%, что удовлетворяет условию 0,01 < 5%

Линия 4 отходящая от ТП № 4 выполнена кабелем 

ВБВ – 70 и Cosφ = 0,97 и ∆Uуд = 0,22, Sрасч = 89 и протяженность 0,21 км.

∆Uтп = 0,22 х (89 х 0,21) = 4,1% 



4,1% < 5%

Таким образом, потери напряжения в линиях состоящих из выбранных проводов, удовлетворяют требованию ∆U< 5%.



1.9 Расчеты молниезащиты



Выполним расчет молниезащиты для ТП. Молниезащиту выполним одностержневой со степенью надежности «А» (≥99,5%).

Параметры защитной зоны ТП составляют 10м х 10м х 5м (А х В х hx ), hx - высота ТП.

Высоту молниотвода, расположенного на расстоянии 3м от ТП, примем 10 м.

Рассчитаем параметры молнипровода по формулам:

hо = 0,85h, где ho – высота вершины конуса стержневого молниеотвода. М.



ro = (1,1 – 2 * 10 –3 h)h, 



где ro - радиус защиты на уровне земли, м.



rх = (1,1 – 2 * 10 –3 h) * (h – 1,2 hx), 



где rх – радиус защиты на высоте защищаемой ТП, м.



ho = 0,85 * 10 * 8,5 (м)

r = (1,1 – 2 * 10 – з * 10) * 10 = 11 м.

rx =(1,1 – 2 * 10 – 3* 10)(10 – 1,2 * 5) = 5м.

Таким образом, данная молниезащита обеспечивает (степень “А”) защиту ТП от напряжения молнией.



1.9.1 Расчет контура заземления

Исходные данные для проектирования и выполнения заземляющих устройств и предельные значения их сопротивления принимаем согласно ПУЭ в зависимости от напряжения, режима нейтрали и элемента электроустойчивости, подлежащего заземлению.

Для выполнения контура заземления принимаем следующие данные:

Удельное сопротивление грунта – ρизм = 105 Ом.м.

Среднегодовую низкую температуру принимаем = -20˚С, 

высокую = +18˚С.

Ток замыкания на землю на стороне 10 кВа = 8 А, для расчета принимаем вертикальные стержни ℓ = 5м, d = 0,0012м, стальную полосу 40 х 4; глубину заложения стержней 0,8 м; условно принимаем количество повторных заземлений 6 шт. 

		Определим расчетное сопротивление грунта для стержней:



ρрасч = kс * k1 * ρизм;



где kс – коэффициент сезонности для электродов в зависимости от климатического района kс = 1,35;

k1 = коэффициент, учитывающий состояние грунта принимаем равным 1; 

ρизм = удельное сопротивление;



ρрасч = 1,35 * 1 *105 = 141,8 Ом. м.



		Определим сопротивление вертикального заземления из круглой стали:

,



где ℓ - длина вертикального заземления, 5 м.

d – диаметр вертикального заземления, 0,012 м.

hср – средняя глубина заложения, 3,3 м. 







Сопротивление повторного заземления Rнз, не должно превышать 30 Ом. м.и ниже. В нашем случае Rнз > 100 Ом. м, согласно ПУЭ, допускается принимать



.



Для повторного заземления принимаем 1 стержень длинной до 5 м и Λ= 12 мм, сопротивление которого 32,1 Ом < 42,5 Ом.

Находим общее сопротивление всех шести повторных заземлений







Определим расчетное сопротивление нейтрали трансформатора с учетом повторных заземлений: 


, 



где r3 – искомое сопротивление заземляющего устройства до 1000 В равным 4 (Ом) согласно ПУЭ.







В соответствии с ПУЭ сопротивление заземляющего устройства при присоединении к нему электрооборудования напряжением до и выше 1000 В. не должно быть более 10 (Ом) и 125/Jд, если последнее менее 10 (Ом).



.



Принимаем для расчета наименьшее из этих значений rиск = 10 Ом

Определим теоретическое число стержней.







Для удобства монтажа, согласно ПУЭ принимаем 4 стержня.

Определим длину связи:



ℓсв = α х n = 4,5 = 20 (м)



где α – расстояние между стержнями 5 м.

n – количество стержней 4шт.

Определим сопротивление полосы связи.

 

ρрасч 2 =hc х h1* ρизм,



где ρрасч 2 - расчетное сопротивление для горизонтальных заземлителей 

hc = 5,5 коэффициент сезонности для полосы связи 

h1 = 1; ρизм = 105 Ом.м.

ρрасч 2 = 577,5 Ом.м.

d – ширина полосы связи 0,04м.

h – глубина заложения полосы связи 0,8 м.







Для определения действительного числа стержней необходимо принять коэффициенты экранирования: вертикального заземления ηв и горизонтального η2.

В нашем случае количество стержней 4 шт. Отношение расстояния между стержнями к длине стержня.







По специальным кривым принимаем ηв =0,69; η2 = 0,5.

Определим действительное число стержней:


 



Принимаем 6 стержней.

Определим действительное сопротивление искусственного заземления.





rиск = 7,2(Ом)< 10(Ом)



Определим сопротивление заземляющего устройства с учетом повторных заземлений нулевого провода.





Грасч = 3,1 (Ом)< 4 (Ом)



Если расчет выполнить без учета полосы связи, то действительное число стержней 



, 



где nт – теоретическое число стержней 

Ηв - коэффициент экранирования для вертикального заземлителя.








И для выполнения заземления нужно было бы принять 6 стержней.




Литература



	Методическое указание по расчету нагрузок в сетях 0,38 – 10 кВ сельскохозяйственного назначения. Руководящие материалы по проектированию электроснабжения сельского хозяйства (РУМ). М.: Сельэнергопроек, 1981г.

	Методическое указание к курсовой работе по проектированию электрических осветительных установок. Челябинск 1999г.

	 П.М. Михайлов. Пособие по дипломному проектированию. Тюмень 2004г.

	 Будзко И.А., Гессен В.Ю. Электроснабжение сельского хозяйства. – Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Колос 1979г.

	Правила Устройства Электроустановок. Шестое издание, переработанное и дополненное, с изменениями. М.: Агропромиздат 2002г.

	Строительные нормы и правила (СниП) 23-05-95

	Строительные нормы и правила (СниП) 2.04.05-91

8. Интернет ресурс http://electrik.org