Цех металлорежущих станков

Содержание



			Введение

			Организация энергетического хозяйства цеха

		2.1. Организация планово-предупредительных работ

		2.2 Расчет численности электромонтеров

		2.3 Расчет годового фонда зарплаты

		2.4 Расчет стоимости электроэнергии

		2.5 Расчет суммы амортизационных отчисления

		2.6 Расчет затрат на капитальный ремонт

		2.7 Расчет прочих затрат

			Технико-экономическое обоснование системы электроснабжения

			Технико-экономическое обоснование системы электропривода

			Расчет стоимости монтажа

			Сводные технико-экономические показатели

			Общий вывод по курсовому проекту

	8. Список используемой литературы

	

	
1. Введение

	

	Цех металлорежущих станков (ЦМС) предназначен для серийного производства деталей по заказу. ЦМС предусматривает наличие производственных, служебных и вспомогательных помещений. Главной задачей промышленности являются более полное удовлетворении потребностей народного хозяйства и высококачественной продукции. Для этого предусматривается расширение выпуска наиболее экономических видов машин, электрооборудования, систематическое обновление выпускаемой продукции, повышение ее технического уровня и качества, улучшение эксплуатационных и потребительских свойств изделий. Дальнейшее повышение производительности труда во многом зависит от роста вооруженности труда. Для решения вопросов технического совершенствования производства предусмотрено повышение уровня электрификации производства и эффективности использования электроэнергии, в этом экономика играет большую роль.

	Рост производительности труда и снижение себестоимости продукции являются необходимыми условиями экономического прогресса общества, а также динамического и пропорционального развития единого народно-хозяйственного комплекса страны. Эффективность производства и качество продукции во многом определяются надежностью средств производства и в частности электрооборудования. Основной задачей персонала, обслуживающего электроустановки, является обеспечение высокой надежности и бесперебойности производственных процессов, длительной сохранности электрооборудования и экономичного расходования электроэнергии.

	


2. Организация энергетического хозяйства



Национальная энергосистема создает оптовый рынок электроэнергии за счет производства ее на базовых электростанциях, дополнительной закупки за рубежом, последующей транспортировке и продажи ее территориальным энергокомпаниям, а также отдельным потребителям, имеющим глубокие вводы высокого напряжения.



2.1 Организация планово-предупредительных работ



Организация планово предупредительных работ включает в себя подготовку оборудования к эксплуатации и предназначена для обеспечения планомерного ремонта и обслуживания электрооборудования, чтобы исключить возможные неисправности, которые могут привести к остановке технологического процесса и потере прибыли.

	График ППР является техническим документом, на основе которого разрабатывается порядок проведения ремонта и обслуживания оборудования и стоимости затрат на эти работы.

	Техническое обслуживание- совокупность технических мер по обслуживанию, наладке, диагностике оборудования для избежания поломок.

	Ремонтная служба занимается ремонтами в случае выхода электрооборудования из строя. Проводит разборку, наладку и пуск в эксплуатацию технологического оборудования.

	Трудоемкость ремонта электрооборудования представляет собой количество времени и людей, задействованных при проведении текущего и капитального ремонтов. Зависит от мощности двигателя и числа ремонтов в год.

	Основные понятия системы ППР.

	Ремонтный цикл (РЦ) – это число лет между двумя капитальными ремонтами.

	Межремонтный период (МРП) – это число месяцев между двумя текущими ремонтами.

	Структура ремонтного цикла (СРЦ) – это число текущих ремонтов между двумя капитальными.



СРЦ=РЦ*12 / МРП

	СРЦ1=3*12 / 6=6 (рем) СРЦ2=8*12 / 6=16 (рем)

СРЦ3=5*12 / 12=5 (рем) СРЦ4=3*12 / 6=6 (рем)

СРЦ5=3*12 / 6=6 (рем) СРЦ6=3*12 / 6=6 (рем)

СРЦ7=1*12 / 6=2 (рем) СРЦ8=5*12 / 6=10 (рем)

СРЦ9=5*12 / 3=20 (рем) СРЦ10=3*12 / 6=6 (рем)



Трудоемкость технического обслуживания принимается в % к общей сумме затрат на ремонты



	ТО1=((ТР+КР)*t / 100)*10

	

	t- Общая продолжительность смен в сутках

	

	ТО1= (8*8 /100)*10=6,4 (чел/ч); 

	ТО2= (8*8 /100)*10=6,4 (чел/ч)

ТО3= (4*8/100)*10=3,2 (чел/ч) 

ТО4= (6*8/ 100)*10=4,8(чел/ч)

ТО5= (6*8 / 100)*10=4,8 (чел/ч) 

ТО6= (12*8 /100)*10=9,6 (чел/ч)

ТО7= (47*8 / 100)*10=37,6 (чел/ч) 

ТО8= (6*8 / 100)*10=4,8 (чел/ч) 

ТО9= (16*8 / 100)*10=12,8 (чел/ч) 

ТО10= (8*8 / 100)*10=6,4 (чел/ч)




2.2 Расчет численности электромонтеров



Плановый баланс рабочего времени. Таблица 1



Показатели

Индексы и порядок

расчёта

Прерывное производство

1

Календарные дни

Тк

365

2

Выходные дни

Тв

108

3

Номинальный фонд

Тн = Тк-Тв

257

4

Плановые не выходы 

-отпуск

-болезни

-ученический отпуск

-выполнение гос. обязательств

Тнв

Тотп

Тбол

Туч

Тгос

42

24+10

6

1

1

5

Эффективный фонд рабочего 

времени

Тэд = Тн-Тнв

215

6

Продолжительность смены

tсм

8

7

Эффективный фонд рабочего 

времени в часах

Тэч =Тэд* tсм

1720

8

Коэффициент списочности

Ксп=Тн/Тэд

1,2



Явочная численность – это число работников, занятых в течении смены для прерывного и в течении суток для непрерывного производства.



Nя= Аобщ*Кнв / Тэч*Кнр

NяР= (121*1,1) / (1720*1,05) =0,1(чел).

NяО= (96,8*1,1) / (1720*1,05)=0,1 (чел).



Аобщ – общая трудоемкость ремонта или обслуживания (график ППР)

Кнв – коэффициент выполнения норм выработки (1,1 – 1,2) 

Тэч – эффективный фонд рабочего времени в часах

Кнр – коэффициент неплановых работ (1,05 – 1,15)



NСП = NЯ * KСП

NСПр=0,1*1,2=0,1

NСПо=0,1*1,2=0,1



КСП – коэффициент списочности (1,2)

Согласно требованиям техники безопасности принимаем на работу одного электромонтера по ремонту с четвертым разрядом и одного электромонтера по обслуживанию с пятым разрядом.



2.3 Расчёт годового фонда заработной платы.



2.3.1 Расчёт фонда основной заработной платы (ФОЗП)

А. тарифный фонд 



Фтар=Тсдн*Тэд, 



где

Тсдн - среднедневная заработная плата

Тэд –эффективный фонд в днях (таб.2) 



Тсдн= (Тмин*Ктар*12)/Тн



где

Тмин - минимальная заработная плата, утверждаемая Кабинетом Министров РК с 1января текущего года (10515тн)

Ктар - коэффициент тарификации (устанавливается для рабочих профессий согласно ЕТКС - единой тарифно-квалификационной сетки)



IIр=1,07

IIIр=1,15

IVр=1,24

Vр=1,33

VIр=1,43

Тсдн (4)=Тмин*Ктар*12/Тн=10515*1,24*12/275=569 

Тсдн (5)=Тмин*Ктар*12/Тн=10515*1,33*12/275=610,2

Фтар(4) =569*233 = 132577(тенге).

Фтар(5) =610,2*233 = 142176,6(тенге).



Б. премиальные



Фпрем = Фтар*Кпрем, 



где

Кпрем –коэффициент премирования (0,2-0,4)

Фпрем(4) =132577*0,4 =53030,8 (тенге)

Фпрем(5) = 142176,6*0,4 =56870,6 (тенге).



Г. доплата за работу в праздничные дни



Фпразд = Фтар*Кпразд

Кпразд - коэффициент доплат за работу в праздничные дни







Фпразд(4) = 132577*2,47 = 327465,2(тенге)

Фпразд(5) =142176,6*2,47% = 351176,2(тенге)



Д. экологические



Фэк = 1,5*МРП*Nсп

Фэк(4) = 1,5*МРП*12=1,5*1168*12=21024 тенге

Фэк(5) = 1,5*МРП*12= 1,5*1168*12=21024 тенге



Е. Итого фонд основной заработной платы



ФОЗП = Фтар+Фпрем+Фпразд+Фэк

ФОЗП(4) = 132577+53030,8 +327465,2+21024 =534097 (тенге).

ФОЗП(5)=142176,6+56870,6+351176,2+21024=571247 (тенге).



2.3.2 Расчёт фонда дополнительной заработной платы

А. расчёт отпускных







Тотп – дни отпуска (таб.2)

Тн – номинальный фонд (таб.2) 

Фотп(4)=ФОЗП*Тотп/Тн=534097 *34/257=70659 (тенге)

Фотп(5)=ФОЗП*Тотп/Тн=571247 *34/257=75573 (тенге)



Б. Расчёт больничных







Тбол – дни болезни (таб.2)



Фбол(4)= ФОЗП*Тбол/Тн=534097 *6/257=12469 (тенге) 

Фбол(5)= ФОЗП*Тбол/Тн=571247 *6/257=13336 (тенге)








В. расчёт ученических

Туч – дни учёбы



Фуч(4)=ФОЗП*Туч/Тн=534097 *1/257=2078(тенге)

Фуч(5)=ФОЗП*Туч/Тн=571247 *1/257=2223 (тенге)



Г. расчёт оплаты за выполнение гос. Обязанностей







Тгос – время выполнения гос. обязанностей



Фгос(4)=ФОЗП*Тгос/Тн=534097 *1/257=2078 (тенге)

Фгос(5)=ФОЗП*Тгос/Тн=571247 *1/257=2223 (тенге)



Д. Итого фонд дополнительной заработной платы 



ФДЗП = Фотп+Фбол+Фуч+Фгос

ФДЗП(4)=70659+12469+2078+2078= 87284(тенге)

ФДЗП(5)= 75573+13336+2223+2223= 93355(тенге)



2.3.3 Итого годовой фонд заработной платы



ФЗПг = ФОЗП+ФДЗП



ФЗПг – годовой фонд заработной платы


ФЗПг(4) =534097 +87284 =621381 (тенге)

ФЗПг(5) =571247 +93355 =664602 (тенге)



2.3.4. Расчёт социального налога



Нс.=ФЗПг*20

Нс(4) =621381 *20 =124276 (тенге)

Нс(5) =664602 *20% =132920 (тенге)



2.3.5. Расчёт среднемесячной заработной платы







ФЗПг – годовой фонд заработной платы



Тсм(4) = ФЗПг/12*Nсп =621381 /12*1=51782 (тенге)

Тсм(5) = ФЗПг/12*Nсп =664602 /12*1=55384 (тенге)



2.4 Расчет стоимости электроэнергии



Потребители электроэнергии заключают с энергоснабжающей организацией договор на поставку электроэнергии.



Э=(Рзаяв*Ц+Эобщ*Д) / 1+V

Э=(82*200+180633*5,40)/(1+0) = 991818(тнг)



Рзаяв – заявленная мощность (оплачивается потребителями за потери электроэнергии во время массового подключения большинства потребителей)

Ц – основная ставка

Эобщ – суммарная активная энергия

Д – дополнительная ставка

V – скидка или надбавка за компенсацию реактивной мощности



Рзаяв=(Рнсил+Рносв)*Ки

Рзаяв=(99,4+3,03)*0,8=82 (кВт/ч).



Рнсил – общая номинальная мощность силового оборудования

Рносв – общая номинальная мощность освещения

Ки – коэффициент использования



Эсил=Рнсил*Тгод*Ки

Эсил=99,4*1953*0,9 =174715 (кВт/ч).



Тгод – годовое время работы электрооборудования 



Тгод=Тн*tсм*Ксм*0,95

Тгод=257*8*1*0,95=1953 (кВт/ч).



Тн – номинальный фонд рабочего времени

Tсм – продолжительность смены

Ксм – коэффициент сменности



Эосв=Рносв*Тгор*Кс

Эосв=3,03*1953*1=5918 (кВт/ч).



Тгор – время горения светильников (в % Тгод)

	Кс – коэффициент спроса	


Эобщ=Эсил+Эосв

Эобщ= 174715+5918 = 180633(кВт/ч).



Эсил – суммарная активная энергия силового оборудования

Эосв – суммарная активная освещения





2.5 Расчёт амортизационных отчислений.







Амортизация – это возмещение износа основных фондов. Начисляется по нормам, утверждённым Министерством Финансов РК, и составляет 8 для эл. оборудования.

А – сумма амортизации

БО – балансная стоимость оборудования

На – норма амортизации (10%)

Ксм – Коэффициент сменности 

		

		Амортизационные отчисления Таблица 2

		

		(таблица 2)

	№

	Наименование электрооборудования

	Кол-во

	БС

	Общая стоимость

	Норма амортизации в %

	Коэффициент сменности

	Норма с учетом смен

	Сумма амортизации

	1

ЭП раздвижных ворот

	1

	180000

	180000

	10

	1

	10

	18000

	2

Универсальный заточный станок

	1

	65000

	65000

	10

	1

	10

	6500

	3

Заточный станок для червячных фрез

	1

	58000

	58000

	10

	1

	10

	5800

	4

Резьбошлифовальный станок

	1

	120000

	120000

	10

	1

	10

	12000

	5

Заточный станок для фрезерных головок

	1

	105000

	105000

	10

	1

	10

	10500

	6

Круглошлифовальный станок

	1

	85000

	85000

	10

	1

	10

	8500

	7

Токарный станок

	1

	100000

	100000

	10

	1

	10

	10000

	8

Вентилятор

	1

	135000

	135000

	10

	1

	10

	13500

	9

Плоско шлифовальный станок

	1

	100000

	100000

	10

	1

	10

	10000

	10

Внутришлифовальный станок

	1

	48000

	48000

	10

	1

	10

	4800

	

	Итого

	

	

	996000

	

	

	

	99600



А1 = 180000*10%*1/100 = 180(тенге)

А2 = 65000*10%*1/100 =65 (тенге)

А3 = 58000*10%*1/100 = 58 (тенге)

А4 = 120000*10%*1/100 = 120 (тенге)

А5 = 105000*10%*1/100 = 105 (тенге)

А6 = 85000*10%*1/100 = 85(тенге)

А7 = 100000*10%*1/100 = 100 (тенге)

А8 = 135000*10%*1/100 =135 (тенге)

А9 = 100000*10%*1/100 = 100 (тенге)

А10 = 48000*10%*1/100 = 48 (тенге)



2.6 Расчет затрат на капитальный ремонт



Затраты на капитальный ремонт включают зарплату с начислениями, стоимость материалов и накладные расходы.



2.6.1 Расчёт зарплаты с начислениями



ЗПн = ЗП*Кн

ЗП – сумма зарплаты, начисленной за капитальный ремонт

Кн - коэффициент начислений



ЗПн(4) =3342*1,7 =5681 (тенге)

ЗПн(5) =3586 *1,7 = 6096(тенге)

ЗП = Акр*Тсч



Акр – трудоемкость капитального ремонта

Тсч – среднечасовая зарплата



ЗП4 = 47*71,1=3342(тенге)

ЗП5 =47*76,3=3586 (тенге)



Тсч = Тсдн/tсм

Тсдн – среднедневная зарплата (тенге)

tсм – продолжительность смены



Тсч = 569/8 = 71,1 (тенге)

Тсч = 610,2/8 =76,3 (тенге)



Кн = Кпрем*Кнс

Кпрем – коэффициент премирования (1,2 – 1,4)

Кнс – коэффициент, учитывающий социальные налоги (1,2)



Кн = 1,4*1,2 = 1,7



2.6.2 Расчёт стоимости материалов

Стоимость материалов принимается в размере 110 от суммы зарплаты с начислениями


М = ЗПн*110

М4 = 5681*110 =6249(тенге)

М5 =6096*110 = 6706(тенге)



2.6.3 Расчёт накладных расходов.

Сумма накладных расходов принимаются в размере 85 от суммы зарплаты с начислениями и стоимостью материалов



НР = (ЗПн+М)*85 

НР4 = (5681+6249)*85 =10140 (тенге)

НР5 = (6096+6706)*85 =10882 (тенге)



2.6.4 Общая сумма затрат на капитальный ремонт 



КР = ЗПн+М+НР

КР4 =5681+6249+10140= 22070(тенге)

КР5 =6096+6706+10882=23684 (тенге)



2.7 Расчёт прочих затрат



Прочие затраты принимаются в размере 10 от общей суммы затрат



ПР = (ФЗПг+НС+Э+А+КР)* 10

ПР4 = (621381+124276+991818+99600+22070)* 10 =185914 (тенге)

ПР5=(664602 +132920+991818+99600+23684)* 10=191262 (тенге)

ПРобш = (1285983+257196+991818+99600+45754)* 10 =268035 (тенге)




3. Технико-экономическое обоснование системы электроснабжения



Возможные варианты трансформаторов таблица 3

Вариант

Марка

Мощность

Напряжение первичное, кВ

Напряжение вторичное, кВ

Uкз от номинального

Мощность потерь, кВ

Iхх от номинального













х/х

К.з.



1

ТМ-400/10

400

10

0,4

5,5%

4,6

25

1%

1

ТС-400/10

400

10

0,4

5,5%

4,6

25

1%



3.1 Определение капитальных затрат



1 ВАРИАНТ



К=n*Cт



n- число трансформаторов

Cт – стоимость одного трансформатора



К=2*800000=1600000 (тенге)



3.2 Определение стоимости потерь электроэнергии в год



Cn=Co*n*(Pхх+Kэ*Iхх *SH1/100)*T+ Co*n* Kэ*(Pкз+ Kэ*Uхх* SH1/100)*T



Co – стоимость 1 кВт*ч электроэнергии

n – число трансформаторов

Pхх – потери мощности холостого хода

Kэ - коэффициент

Iхх – потери тока холостого хода

SH – номинальная мощность трансформатора

Pкз – потери холостого хода

Uхх – напряжение короткого замыкания



Сn=Co*n(Pxx+Кэ*Jxx*SH1 /100)J+Co*n*Кэ(Pкз+Кэ*Uxx*SH1 /100)J=

		= 5,40*2(1,3+1*3%*400/100)6270+4,94*2*0,8(5,4+1*5%*400/100)6270= 

		365490,8 (тнг).



3.3 Определение амортизационных отчислений



СА=К*НА



КВ - капиталовложения (тенге)

На – норма амортизации электрооборудования



СА= 1600000*8%=128000



3.4 Определение общих эксплуатационных расходов



СЭ=Сn+СА

СЭ=365490,8+128000=493490,8 (тенге)



2 ВАРИАНТ

Определение капитальных затрат



К=n*CТ



n- число трансформаторов

CТ – стоимость одного трансформатора


К=2*2100000=4200000 (тенге)



3.2 Определение стоимости потерь электроэнергии в год



Cn=Co*n*(Pхх+Kэ*Iхх *SH1/100)*T+ Co*n* Kэ*(Pкз+ Kэ*Uхх* SH1/100)*T



Co – стоимость 1 кВт*ч электроэнергии

n – число трансформаторов

Pхх – потери мощности холостого хода

Kэ - коэффициент

Iхх – потери тока холостого хода

SH – номинальная мощность трансформатора

Pкз – потери холостого хода

Uхх – напряжение короткого замыкания

		

		Сn=Co*n(Pxx+Кэ*Jxx*SH1 /100)J+Co*n*Кэ(Pкз+Кэ*Uxx*SH1 /100)J=

		=5,40*2(1,3+1*3%*400/100)6270+4,94*2*0,8(5,4+1*5%*400/100)6270= 

		365490,8 (тнг).



3.3 Определение амортизационных отчислений



СА=К*НА



КВ - капиталовложения (тенге)

НА – норма амортизации электрооборудования



СА= 1000000*8%=80000 (тенге)




3.4 Определение общих эксплуатационных расходов



СЭ=Сn+СА

СЭ=365490,8 +80000 = 445490,8(тенге)



Полученные результаты сводятся в таблицу таблица 4

Вариант

Капитальные затраты

Эксплуатационные расходы (Сэ)

1.Трансформатор ТМ-400/10

1600000

493490,8

2.Трансформатор ТС-400/10

2000000

445490,8



Вывод: Выбираем трансформатор ТМ – 400/10 так как, он подходит по всем техническим параметрам, эксплуатационные расходы ниже по сравнению со вторым вариантом трансформатора типа ТС –400/10




4. Технико-экономическое обоснование системы электропривода



Возможные варианты обоснования:

I) асинхронный двигатель с к.з.р 4А160М4Y3 (Рн=11 кВт; =0,8; cos=0,88).

II) асинхронный двигатель с ф.з.р 4А160М4Y3 (Рн=11кВт; =0,9; cos=0,88



4.1 Сравнение двух одинаковых электроприводов



Сз=Са+Сn+Ср+Сэ

Сз1=2640+100219 +2640 +5275 = 110774(тнг)

Сз2=2464+44539+ 2464+2473= 51940(тнг)



Са – амортизационные расходы

Сn – стоимость потерь электроэнергии

Ср – стоимость ремонта электрооборудования

Сз – сумма затраты



КВ1= Рн*n=11*3000=33000 (тнг)

КВ2= Рн*n=11*2800=30800 (тнг)

Са=КВ*На

Са1=33000*8%=2640 (тнг)

Са2=30800*8%=2464 (тнг)



КВ – капиталовложения (тенге)

На – норма амортизации (%)



Сn=А*Д

Сn1=18559*5,40=100219 (тнг)

Сn2=8248*5,40=44539 (тнг)



А – потери электроэнергии

Д – дополнительная ставка



А=Рвд*(1-/)*Кзд*Т

А1=14,8(1-0,8/0,8)*0,8*6270= 18559(кВт/ч)

А2=14,8*(1-0,9/0,9)*0,8*6270= 8248(кВт/ч)



Рвд – мощность на валу двигателя Рвд=Рн*Ки

 - К.П.Д. двигателя

Кзд – коэффициент загрузки двигателя Кзд=Рвд/Рн

Т – фонд времени (в часах)



Рвд1=11*0,8=8,8(кВт)

Рвд2=11*0,8=8,8 (кВт)

Кзд1=8,8/11=0,8

Кзд2=8,8/11=0,8

Ср=КВ*8%

Ср1=33000*8%=2640 (тнг)

Ср2=30800*8%= 2464(тнг)



КВ-капиталовложения



Сз=(Сn+Са+Ср)*5%

Сз1=(100219 +2640+2640)*5%=5275 (тнг)

Сз2=(44539+2464+2464)*5%=2473 (тнг)


(таблица 5)

Вариант

Са

Сn

Ср

Сэ

Сз

4А160М4Y3 с к.з.р

2640

100219

2640

5275

110774

4А160М4Y3 с ф.з.р

2464

44539

2464

2473

51940



Сумму эксплуатационных расходов по двум вариантам сводим в таблицу

	Общая сумма эксплуатационных затрат

	

	З=Рн*КВ+Сэ

З1=0,15*33000+110774=115724 (тнг)

З2=0,15*30800+51940=56560 (тнг)

		(таблица 6)

Показатели

1

2

Капиталовложения

33000

30800

Затраты

115724

56560

		

		На основании проведенных расчетов принимаем преобразователь, отвечающий запросам потребителей (по сумме полных затрат или по степени надежности)

		

		4.2 Выбор типа двигателя

		

		4.2.1 Потери активной мощности:

		

		Р=Рвд*(1-/)

Р1=8,8*(1-0,8/0,8)= 2,2кВт/ч)

Р2=8,8*(1-0,9/0,9)=0,97 (кВт/ч)

		

		
4.2.2. Реактивная нагрузка

		

		Q= (Рвд /)* tg

				Q1=(8,8/0,8)*0,75=8,75 (кВар/ч)

Q2=(8,8/0,9)*0,75=7,3 (кВар/ч)

tg =√(1/cos2) 

tg1= 0,75

tg2= 0,75



4.3.1 Разность годовых затрат



З=Збольш-Зменьш

З=115724-56560=59164 (тнг)



4.3.2 Степень экономичности



Е=100*(З /( Рн*(КВб-КВм))

Е=100*(59164/(0,15*(33000-30800))=164



З – разность годовых затрат

Рн – нормальный коэффициент эффективности капиталовложений (0,15)

КВб – капиталовложения большие

КВм – капиталовложения маленькие




Сводные технико-экономические показатели

Таблица №7

№

показатели

Ед. изм.

обозначение

Источник или форма

АД I

АД II

1

Номинальная мощность

кВт

Рн

Исходные данные

11

11

2

Нагрузка на валу 

кВт

Рвд

-//-

8,8

8,8

3

Коэффициент загрузки двигателя

-//-

Кэд

Рэд/Рн

0,8

0,8

4

Капиталовложения

Тенге

КВ

-//-

33000

30800

5

Коэффициент отчислений

-//-

Р

Справочник

0,225

0,21

6

КПД двигателя

-//-

 

Каталог

0,8

0,9

7

Коэффициент мощности

-//-

cos 

Каталог

0,88

0,88

8

Потери активной мощности

кВт

  

 

2,2

0,97

9

Реактивная нагрузка

Квар

Q

Расчеты

8,75

7,3



10

Стоимость 1 кВт эл/энергии

Тенге

 

расчеты

5,40



Вывод: Для Кругло-шлифовального станка выбираем электродвигатель, с ф.з.р 4А160М4Y3 так как этот двигатель удовлетворяет требованиям электропривода данной установки и экономически выгоднее, чем электродвигатель с к.з.р 4А160М4Y3, который также удовлетворяет техническим требованиям, но не выгоден с точки зрения экономики. 



		
5. Расчет стоимости монтажа электроснабжения



5.1 Расчет стоимости основного оборудования



(таблица 8)

№

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

1

ТМ – 400/10

шт.

2

400000

800000

2

Шкаф силовой

шт.

1

100000

100000



Итого







900000



НДС (13%)







117000



Всего







1017000



5.2 Расчет стоимости основных материалов



(таблица98)

№

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

1

Кабель ААШВ 4х2,5

м.

200

280

56000

2

Провод АППВ 3х4

м.

150

40

6000



Итого







62000



НДС (13%)







8060



Всего







70060



5.3.Расчет стоимости вспомогательных материалов



(таблица 10)

№

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

1

Труба Д-2,5

м.

150

1200

180000

2

Муфта СЭФ 3х50-10

шт.

2

900

1800

3

Наконечники АL-240-20-22

шт.

20

25

500



Итого







182300



НДС (13%)







23699



Всего







205999




5.4 Расчет зарплаты



ЗП=(Обо+ Мо+Мв)*30%

ЗП=(1017000+70060+205999)*30%=387918 (тнг)



5.5 Отчисления от зарплаты



5.5.1. Социальный налог



Нс=ЗП*13%

Нс=387918*13%=50429 (тнг)

		

5.5.2 Обязательное социальное страхование



ООС=ЗП*15%

ООС=387918*15%=58188 (тнг)



5.6 Сумма зарплаты с отчислениями



ЗПО=ЗП+Нс+ООС

ЗПО=387918+50429+58188=496535 (тнг)



5.7 Расчет общехозяйственных расходов



ОР=( Обо+ Мо+Мв+ЗПО)*15%

ОР=(1017000+70060+205999+496535)*15%=268439 (тнг)




5.8. Общая стоимость монтажа электроснабжения



(таблица 11)

№

Статьи затрат

Сумма

1

Основное оборудование

1017000

2

Основные материалы

70060

3

Вспомогательные материалы

205999

4

Зарплата с отчислениями

496535

5

Общехозяйственные расходы

268439



Всего 

 2058033




6. Сводные технико-экономические показатели



Таблица №12

№

Показатели

Единицы измерения

Cумма

1

Балансовая стоимость

тенге

996000

2

Трудоемкость работ

-ремонт

-обслуживание

чел/час

121

96,8

3

Численность персонала

-ремонт

-обслуживание

чел

2



1

4

Годовой фонд зарплаты

тенге

1285983

5

Расход электроэнергии

кВт*ч

908727

6

Стоимость электроэнергии

тенге

174715

7

Расчет амортизации

тенге

99600

8

Расходы на ремонт

тенге

45754

9

Прочие расходы

тенге

 268035

10

Мощность трансформаторов

кВ*А

400

11

Эксплуатационные расходы

тенге

 493491

12

Разность эксплуатационных расходов по системе электропривода

тенге

59164




7. Общий вывод по курсовому проекту



В данном курсовом проекте был рассмотрен «Цех металлорежущих станков» соответственно с требованиями техники безопасности на работу принимаем одного электромонтёра по ремонту IV разряда и электромонтёра по обслуживанию V разряда. При этом трудоёмкость составляет 121и 96,8 чел/час и рассчитали годовой фонд зарплаты, для принятого рабочего составляет 621381 тенге и 664602 тенге.

Расход электроэнергий предприятие составляет 908727стоимость электроэнергий составляло 174715 тенге. Для данного цеха мы выбрали электродвигатель марки 4А160М4Y3 с фазным ротором, и трансформатор мощностью 400 кВА марка трансформатора ТМ 400\10 

Амортизационные отчисления для всего оборудования составили99600 тенге, а расходы, затраченные на ремонт –45754тенге, прочие расходы 268035тенге. В результате расчетов данного курсового проекта мы убедились, что внедрение электрооборудования в данную отрасль промышленности является приемлемым и экономически выгодным.







График планово – предупредительных работ

 

Трудоемкость 





























 

ТО

6,4

6,4

3,2

4,8

4,8

9,6

37,6

4,8

12,8

6,4

96,8











КР













47







47









ТР

8

8

4

6

6

12



6

16

8

74







Месяцы 2008 года

XII



5т



























XI

4т















7т













X











2т



















IX







4т











5т











VIII









2т





3т

6т













VII













1к

















VI



4т



























V

3т















5т













IV











1т



















III







3т











4т











II





3т



1т





2т

4т













I





























Последний ремонт

Дата

11.07

12.07

02.07

09.07

08.07

10.07

07.07

08.07

11.07

09.07











Вид

2т

3т

2т

2т

1к

1к

1т

1т

3т

3т









СРЦ, (раз)



6

16

5

6

6

6

2

10

20

6









МРП, (мес)



6

6

12

6

6

6

6

6

3

6









РЦ, (лет)



3

8

5

3

3

3

1

5

5

3









РН, кВт



5,5

9,5

9

4,8

3

10,2

38

4

6,5

8,9

99,4



3,03



Наименование оборудования



Электропривод задвижных ворот

Универсальный заточный станок

Заточный станок для червячных фрез

Резьбошлифовальный станок

Заточный станок для фрезерный головки

Круглошлифовальный станок

Токарный станок

Вентилятор

Плоско шлифовальный станок

Внутри шлифовальный станок









№



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего:

итого:

Осв:







8. Список используемой литературы.



1) Цигельман И. Е., Тульчик И. К. «Электроснабжение, электрические сети и освещение»

2) «Справочник по электротехнике и электрооборудованию» И. И. Алиев.

3) Барыбин Ю. Г., Федоров А. Е., Зименков М. Г. « Справочник по проектированию электроснабжения».