Отопление и вентиляция многоэтажного жилого дома

Содержание.



I. Аннотация 

II. Введение

III. Задание к курсовому проекту

IV. Исходные данные 

V. Гидравлический расчет системы водяного отопления 

VI. Тепловой расчет отопительных приборов системы водяного отопления

VII. Подбор нерегулируемого водоструйного элеватора типа ВТИ Мосэнерго

VIII. Расчет естественной вентиляции

IX. Заключение

Список использованных источников

Приложение

Таблица 1 Гидравлический расчёт

Таблица 2 Расчёт отопительных приборов

Таблица 3 Расчёт системы естественной вентиляции




I. Аннотация



Отоплением называют искусственное обогревание помещений здания с возмещением теплопотерь для поддержания в них температуры на заданном уровне, определенном условиями теплового комфорта для находящихся людей и требованиями протекающего технологического процесса.

Монтаж стационарной отопительной установки производится в процессе возведения здания, её элементы при проектировании увязываются со строительными конструкциями и сочетаются с планировкой и интерьером помещений. Вместе с тем отопление - один из видов технологического оборудования зданий.

Функционирование отопления характеризуется определенной периодичностью в течении года и изменчивостью использований мощности установки, зависящей, прежде всего, от метеорологических условий в холодное время года.

Состояние воздушной среды в помещениях в холодное время года определяется действием не только отопления, но и вентиляции. Отопление и вентиляция предназначены для поддержания в помещениях помимо необходимой температуру определенной влажности, подвижностью, давления, газового состава и чистоты воздуха. Отопление, вентиляция неотделимы, они совместно создают требуемые санитарно-гигенические условия, что способствует снижению числа заболеваний людей, улучшения их самочувствия, повышение производительности труда и качества.




II. Введение



При проектирование систем отопления необходимо обеспечить расчетную температуру и равномерное нагревание воздуха помещений, гидравлическую и тепловую устойчивость, взрывопожарную безопасность и доступность очистки и ремонта. Для жилых зданий необходимо принимать при температуре теплоносителя 950С двухтрубные и при 1050С однотрубные системы отопления с радиаторами и конвекторами. Для других зданий и помещений выбор систем отопления, отопительных приборов, вида теплоносителя и его температуры регламентируется [3, прил.11].

Системы отопления проектируются, как правило, однотрубные из унифицированных узлов и деталей. Вертикальные однотрубные системы обладают лучшей тепловой и гидравлической устойчивостью, чем двухтрубные.

Системы водяного отопления жилых многоэтажных зданий, как правило, присоединяют к тепловой сети ТЭЦ с устройством элеваторного узла или по нe-зависимой схеме с установкой водоподогревателя.

Стояки прокладывают открыто и располагают преимущественно у наружных стен на расстоянии 35мм от внутренней поверхности до оси труб при диаметре ≤35мм.

Конструкция стояков должна обеспечивать унификацию узлов и деталей. Для индустриализации процесса заготовки и уменьшения трудоемкости монтажных работ рекомендуется проектировать однотрубные стояки с односторонним присоединением отопительных приборов и подводками одинаковой длины (l≤500мм). При этом стояк однотрубной системы размещают на расстоянии 150мм от откоса оконного проема, а не по оси простенка, как при двухсторонних подводках и в двухтрубных системах отопления.

В угловых помещениях стояки рекомендуется размещать в углах наружных стен во избежание конденсации влаги на внутренней поверхности.

Тип стояка выбирается в зависимости от архитектурно-планировочного решений, разводки магистралей и требований к тепловому режиму помещений здания.

В зданиях 4 и более этажей однотрубные стояки изгибают в местах присоединения к подающей и обратной магистрали для компенсации линейный удлинений.

Конструкцию отопительных приборов необходимо выбирать в соответствии с характером и назначением отапливаемого помещений, здания и сооружений.

Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. Длина отопительного прибора должна быть не менее 75% длины светового поема, особенно в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах. Если приборы под окнами разместись нельзя, то допускается их установка у наружных или внутренних стен, ближе к наружным. В угловых помещениях приборы необходимо размещать на обеих наружных стенах. При таком размещении движение восходящего теплового воздуха отопительных приборов препятствует образование ниспадающих холодных потоков от окон и холодных поверхностей стен и попаданию их в рабочую зону.




III. Задание к курсовому проекту



Рассчитать систему водяного отопления и вентиляции жилого 9-ти этажного здания.

1. Произвести гидравлический расчет системы отопления.

2. Произвести расчет отопительных приборов.

3. Рассчитать элеваторный узел ввода.

4. Рассчитать естественную вентиляцию.



IV. Исходные данные



1. Город Охотск.

	Температура наружного воздуха по параметрам Б= -36 [°С].

	Отопительный период суток 280 [сут.].

	Средняя температура отопительного периода -9,5 [°С].

	Располагаемая разность давления на вводе ∆pв=16900 [Па].

	Параметры теплоносителя в тепловой сети τ1=150 [°С], τ2=70 [°C].

	Параметры теплоносителя в системе водяного отопления tг =105[°С],
tо =70 [°C].

	Система отопления однотрубная проточно-регулируемая с нижней раз
водкой, с искусственной циркуляцией, с тупиковым движением тепло
носителя.

	Здание девятиэтажное, присоединение системы отопления через водоструйный элеватор.

10.Высота этажа 2,9 метра.

11.Трубы стальные, водогазопроводные (ГОСТ 3262-75*), обыкновенные. 




Теплопотери помещений по этажам.

№ помещения

Теплопотери Q, Вт

№ помещения

Теплопотери Q, Вт

101

1440

110

890

201

1360

210

880

901

1540

910

980

102

820

111

850

202

800

211

830

902

900

911

930

103

820

112

650

203

800

212

670

903

900

912

670

104

780

113

120

204

780

213

80

304

780

913

170

105

820

114

130

205

800

214

90

905

900

914

190

106

820

115

730

206

800

215

750

906

900

915

750

107

1450

116

890

207

1370

216

880

907

1550

916

980

108

480

117

1000

208

460

217

950

908

510

917

1070

109

990

118

490

209

940

218

470

909

1060

918

530



V. Гидравлический расчет системы водяного отопления по удельным потерям давления на трение



Расчёт естественного циркуляционного перепада давления.

Располагаемый перепад давления для создания циркуляции воды ∆pр, Па:




, (V.1)



где  - давление создаваемое циркуляционным насосом, Па;

 - естественное циркуляционное давление, возникающее в следствии охлаждения воды соответственно в отопительных приборах и трубах циркуляционного кольца, Па:



, (V.2)



где  - среднее приращение плотности воды при понижении её температуры на 10С,  [1, табл.62];

 - удельная массовая теплоёмкость воды, равная ;

 - расход воды в стояке, , равный:



 (V.3)



где тепловая нагрузка на расчетном участке, ;

 температура горячей воды в подающей магистрали системы отопления, ;

 температура воды в обратной магистрали системы отопления, ;

коэффициент, принимаемый по [1, табл.63];

коэффициент, принимаемый по [1, табл.64];

удельная теплоемкость воды, равная .





.

Последовательность выполнения гидравлического расчета:

Все расчёты сводим в таблицу 1 приложения.

1. На аксонометрической схеме выбирается главное циркуляционное кольцо. В однотрубных системах отопления при тупиковой схеме оно проходит через наиболее нагруженный и удаленный от теплового центра стояк, а при попутном движении – через наиболее нагруженный средний стояк.

2. Главное циркуляционное кольцо разбивается на расчетные участки, обозначаемые порядковым номером (по ходу движения теплоносителя, начиная от узла ввода); указывается расход теплоносителя , , длина участка , , диаметр труб, .

При гидравлическом расчете стояков вертикальной однотрубной системы каждый проточный и проточно–регулируемые стояки, состоящие из унифицированных узлов, рассматриваются как один общий расчетный участок. При наличии нетиповых стояков, стояков регулируемых с замыкающими участками приходится производить разделение на участки с учетом распределения потоков воды в трубах каждого приборного узла.

3. Для предварительного выбора диаметра труб определяется вспомогательная величина – среднее значение удельной потери давления от трения , , на 1 метр трубы:



 (V.4)




где располагаемое давление в принятой системе отопления, ;

общая длина главного циркуляционного кольца, ;

поправочный коэффициент, учитывающий долю местных потерь давления в системе [4, табл. 11.21].

Для системы отопления с насосной циркуляцией доли потери на местные сопротивления равны , на трение .

4. Определяется расход теплоносителя на участке, , по формуле (V.3). 

5. По величине , , расходу теплоносителя на участке , , и по предельно допустимым скоростям движения теплоносителя [1, прил.9, табл. 1] или [3, прил. 14] по [4, табл. 11 и 11.1] находится предварительный диаметр , , труб фактические удельные потери давления , , фактическая скорость теплоносителя , .

При гидравлическом расчете однотрубных систем с замыкающими участками количество воды, проходящей через них и затекающей в отопительные приборы, рассчитывается по формулам [4, с. 96] или принимается по значению коэффициента затекания воды и расходу воды в стоке , .

6. После определения потерь давления на трение на участках , , (графа 10 таблица. 1) выбираются коэффициенты местных сопротивлений по [1, прил.6] на этих участках  (графа 9 таблица. 1 прил.). Затем по известным скоростям движения теплоносителя  и  для каждого участка по [1, прил.4] находится величина потерь давления на местные сопротивления , , (графа 11 таблица. 1 прил.). Местные сопротивления на границе двух участков относят к участку с меньшим расходом теплоносителя. 

Значения коэффициента местного сопротивления чугунных секционных радиаторов при схеме присоединения «снизу - вниз», для радиаторов стальных панельных и конвекторов принимают по [1, прил.7]. 

7. Общие потери давления на участке определяются как  (графа 12 табл.1 прил.). В графе 13 записываются нарастающим итогом потери давления в главном циркуляционном кольце .

8. После предварительного выбора диаметров труб главного циркуляционного кольца выполняется гидравлическая увязка  с располагаемым давлением . При этом должно выполняться условие:



 (V.5)



т.е. должно быть приблизительно 5-10% запаса давления.

Величина невязки , , вычисляется по формуле:



 (V.6)



где суммарные потери давления в главном циркуляционном кольце, .

9. Если указанное условие выполняется, тогда приступают к увязке расходуемых давлений во второстепенных циркуляционных кольцах через промежуточные стояки с давлением в главном циркуляционном кольце без учета общих участков.

Для этого вначале определяется располагаемый перепад давления для циркуляционного кольца через второстепенный (промежуточный) стояк, который должен равняться известным потерям давления на участках основного (главного) циркуляционного кольца , , с поправкой на разность естественного циркуляционного давления во второстепенном , , и основном, , , стояках:

для однотрубной системы



 (V.7)



для двухтрубной системы



 (V.8)



10. Затем для предварительного выбора диаметра труб второстепенного циркуляционного кольца (стояка) определяется среднее значение удельной потери давления от трения на 1 погонный метр, :



 (V.9)



где  длина участка увязанного стояка, .

11. После подбора диаметров труб стояка проверяется выполнение следующего условия: потери давления в рассматриваемом стояке должны быть меньше располагаемого давления .

Величина невязки определяется по формуле, :



 (V.10)



где  суммарные потери давления на участках рассматриваемого стояка, . 

Невязка потерь давления в циркуляционных кольцах (без учета Потерь давления в общих участках) не должна превышать 15% при тупиковой схеме и 5% при попутной схеме движения теплоносителя.

В однотрубных системах водяного отопления потери давления в стояках должны составлять не менее 70 % общих потерь давления в циркуляционных кольцах без учета потерь давления в общих участках.

В однотрубных системах с нижней разводкой подающей магистрали и верхней разводкой обратной магистрали потери давления в стояках следует принимать не менее 300  на каждый метр высоты стояка.

В двухтрубных вертикальных и однотрубных горизонтальных системах отопления потери давления в циркуляционных кольцах через верхние приборы (ветви) следует принимать не менее естественного давления в них при расчетных параметрах теплоносителя.

Для увязки потерь давления могут применяться составные стояки из труб различного диаметра.

При невозможности увязки потерь давления предусматривается установка диафрагмы (дроссельной шайбы) диаметром, :



 (V.11)



где  расход теплоносителя в стояке (см. уравнение (12.13)), ; 

 требуемая потеря давления в шайбе, .

Диафрагмы устанавливаются у крана на подземной части стояка в месте присоединения к подающей магистрали.

По расчётам (см. Табл.1 прил.) определили необходимость в установки дроссельных шайб на следующих стояках:

Ст. 2

;

.

Ст. 3

;

.

Ст. 4

;

.

Ст. 8

;

.

Ст. 9

;

.



VI. Тепловой расчет отопительных приборов системы водяного отопления



Тепловой расчет системы отопления, заключается в определении площади поверхности отопительных приборов. К расчету приступают после выбора типа отопительных приборов, места установки, способа присоединения к трубам системы отопления, вида и параметров теплоносителя, температуры воздуха в отапливаемом помещении, диаметра труб по результатам гидравлического расчета.

Поверхность отопительного прибора должна обеспечить необходимый тепловой поток от теплоносителя к воздуху помещения, равный теплопотерям помещения за вычетом теплоотдачи проложенных в нем теплопроводов.

1. Расчет площади отопительных приборов в однотрубных системах отопления.

Поверхность нагрева отопительных приборов в однотрубных системах отопления рассчитывается с учетом температуры теплоносителя на входе в каждый прибор , , количества теплоносителя, проходящего через прибор , , и величины тепловой нагрузки прибора , .

Расчет площади каждого отопительного прибора осуществляется в определенной последовательности:

1. Вычерчивается расчетная схема стояка, принимается тип отопительного прибора и место установки, схема подачи теплоносителя в прибор, конструкция узла прибора. На расчетной схеме проставляются диаметры труб, тепловая нагрузка прибора, равная теплопотерям , .

2. Определяем суммарное понижение расчетной температуры воды  на участках подающей магистрали от начала системы до рассматриваемого стояка.

3. Рассчитывается общее количество воды, , циркулирующей по стояку, по формуле:



 (VI.1)



где  коэффициент, принимаемый по [1, табл.62];

 коэффициент, принимаемый по [1, табл.64];

 температура горячей воды в подающей магистрали системы отопления, ;

 температура воды в обратной магистрали системы отопления, ;

 теплоемкость воды, равная ;

 суммарные теплопотери в помещениях, обслуживаемых стояком, .

4. Определяется температура воды, , на входе в каждый отопительный прибор по ходу движения теплоносителя с учетом :

Для первого прибора



 (VI.2)



Для второго прибора



 (VI.3)



Для третьего прибора



 (VI.4)



и т.д.

5. Рассчитывается расход воды, , проходящий через каждый отопительный прибор , , с учетом коэффициента затекания  по формуле:



 (VI.5)



где  коэффициент затекания воды в отопительный прибор, определяемый по [4, табл. 9.3].

6. Определяется средняя температура воды, , в каждом отопительном приборе по ходу движения теплоносителя [5, с. 156]:

Для первого прибора



 (VI.6)



Для второго прибора



 (VI.7)



Для третьего прибора



 (VI.8)



и т.д. 

7. Рассчитывается средний температурный напор в каждом отопительном приборе по ходу движения теплоносителя, :

Для первого прибора



 (VI.9)



Для второго прибора



 (VI.10)




Для третьего прибора



 (VI.11)



и т.д. 

8. Определяется плотность теплового потока, , для каждого отопительного прибора по ходу движения теплоносителя:

Для первого прибора



 (VI.12)



Для второго прибора



 (VI.13)



Для третьего прибора



 (VI.14)



и т.д. 

9. Рассчитывается полезная теплоотдача, , труб стояка, подводок к отопительным приборам, проложенным в помещении:

Для первого прибора



 (VI.15)




Для второго прибора



 (VI.16)



Для третьего прибора



 (VI.17)



и т.д. 

При определении теплоотдачи 1  неизолированных труб по [4, табл. 11.22 и 11.24] разность температуры теплоносителя и воздуха в помещении в однотрубных системах отопления принимают с учетом температуры теплоносителя на входе в отопительный прибор, т.е. .

10. Определяется требуемая теплопередача отопительного прибора, , в помещении с учетом полезной теплоотдачи проложенных в помещении труб:

Для первого прибора



 (VI.18)



Для второго прибора



 (VI.19)



Для третьего прибора



 (VI.20)




и т.д. 

11. Вычисляется расчетная наружная площадь, , отопительного прибора по ходу движения теплоносителя:

Для первого прибора



 (VI.21)



Для второго прибора



 (VI.22)



Для третьего прибора



 (VI.23)



и т.д. 

После определения  по каталогам или по [4, прил. X, табл. XI] выбирают ближайший типовой размер прибора (число секций, радиаторов, количество панелей стальных радиаторов, длину конвектора, ребристой трубы, регистра из гладких тру).

2. Расчет размера и числа отопительных приборов в системах водяного отопления.

По каталогу приборов или по [4, прил. X, табл. XI], исходя из расчетной площади, подбирают ближайший типоразмер прибора.

Число секций чугунных радиаторов, , определяют по [4, табл. 9.13]:




 (VI.24)



где  площадь одной секции радиатора, , принимаемая по [4, прил. X, табл. 9.12];

 поправочный коэффициент, учитывающий способ установки отопительного прибора [9, табл. 9.12];

 поправочный коэффициент, учитывающий число секций в одном радиаторе;

Число панельных радиаторов типа РСВ1 и РСВ2 рассчитываются по формуле:



 (VI.25)



Для увеличения площади прибора отдельные панельные радиаторы объединяют в блоки из двух параллельно расположенных панелей. При этом расчетную площадь  увеличивают, принимая понижающий коэффициент теплопередачи прибора.

Размеры конвекторов с кожухом определяются в зависимости от расчетной площади принятого типа конвектора по [4, прил. X, табл. X.1].

Число элементов конвекторов без кожуха или ребристых труб в ярусе по вертикали или в ряду по горизонтали определяется по формуле:



 (VI.26)



где  число ярусов или рядов элементов, составляющих прибор;

 площадь одного элемента конвекторов или одной ребристой трубы принятой длины, , выбираемая по [4, прил. X, табл. X.1].

Длина греющей трубы в ярусе или в ряду гладкотрубного прибора рассчитывается по формуле:



 (VI.27)



где  поправочный коэффициент, учитывающий способ установки отопительного прибора [4, табл. 9.12];

 число ярусов или рядов греющих труб, составляющих прибор;

 площадь одного метра открытой горизонтальной трубы принятого диаметра, , определяемая расчетом.

При округлении дробного числа элементов приборов любого типа до целого допускается уменьшить их расчетную площадь  не более чем на 5% (но не более чем на 0,1). При других условиях принимается ближайший нагревательный прибор.

Результаты расчета сводим в таблицу 2 приложения.



VII. Подбор нерегулируемого водоструйного элеватора типа ВТИ Мосэнерго



Водоструйные элеваторы предназначены для снижения температуры воды, поступающей из тепловой сети в систему отопления, до необходимой температуры путем ее смешивания с водой, прошедшей систему отопления. Наиболее совершенным являются элеватор типа ВТИ Мосэнерго (КПД-0,24) со сменным соплом.

1. Определяем коэффициент смешивания:




, (VII.1)



где  - температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети, 

 - температура горячей воды в подающем трубопроводе системы отопления, ;

 - температура горячей воды в обратном трубопроводе системы отопления, ;

. 

2. Определяем расход воды, поступающей в элеватор из тепловой сети, :



, (VII.2)

где полные теплопотери здания, Вт;

 - дельная теплоемкость воды, равная ;

. 

3. Определяем расход воды, поступающей в местную систему отопления после смешивания в элеваторе,  :

. (VII.3)




. 

4. Определяем расход инжектируемой воды, :



, (VII.4)



.

5. Определяем проводимость, :



, (VII.5)



где - потери давления в системе отопления, Па, принимаемые по данным гидравлического расчета;

. 

6. Определяем оптимальный размер камеры смешивания,  :



, (VII.6)



.

По найденному значению подбираем элеватор №3 [1, табл. 32]

Диаметр выходного сечения сопла находится по уравнению, :



 (VII.7)

где  поправочный коэффициент (обычно ).



Определение  производится методом последовательного приближения. Для этого предварительно задаются величиной и определяют . После этого производится проверка принятого значения .

Подбор основных размеров элеваторов (номер элеватора, , ) предлагается определять по номограмме [1, рис. 49]. Выбор номера элеватора,  и  производится по известным значениям ,  или .

Для использования одного и того же корпуса элеватора при различных расходах воды и давлений сопло делают сменным.



VIII. Расчёт естественной вентиляции



В настоящее время в жилищном строительстве почти исключительно используются системы вентиляции с естественным побуждением.

В канальных системах естественной вытяжной вентиляции воздух перемещается в каналах и воздуховодах под действием естественного давления, возникающего в следствии разности холодного наружного и тёплого внутреннего воздуха.

1. Определяем естественное давление, :



, (VIII.1)



где  - высота воздушного столба, принимаемая от центра вытяжного отверстия до устья вытяжной шахты, ;

  - плотность соответственно наружного и внутреннего воздуха, :

. (VIII.2)



Расчётное естественного давления для систем вентиляции жилого здания, согласно СНиП 2.04.05-91. «Отопление, вентиляция и кондиционирование», определяется для температуры наружного воздуха .

Для нормальной работы системы естественной вентиляции необходимо сохранение равенства: 



, (VIII.3)



где - удельная потеря давления на трение, ;

 - длина воздуховодов (каналов), ;

 - потеря давления на трение расчётной ветви, 

 - потеря давления на трение расчетной ветви, ;

 - коэффициент запаса, равный 1,1-1,15;

 - поправочный коэффициент на шероховатость поверхности;

 - располагаемое давление, ;

Вентиляционные решетки размещаются на расстоянии 0,3 м от потолка.

2. Задаваясь скоростью движения воздуха , , вычисляем предварительное живое сечение сечения канала и вытяжной решётки, :



, (VIII.4)



где  - объём вентиляционного воздуха, перемещаемого по каналу, [2, табл. 25];




  - скорость движения воздуха, .

3. Определив предварительное живое сечение канала  по [2, табл. 26], уточняем его и находим фактическую скорость движения воздуха, :



. (VIII.5)



Выбираем размеры вентканалов , эквивалентный диаметр , и площадь поперечного сечения .

4. Далее находим эквивалентный диаметр, канала круглого сечения, равновеликий прямоугольному по скорости воздуха и потерям давления на трение, :



, (VIII.6)



где  - размеры сторон прямоугольного канала,  [2, табл. 26].

5. Используя номограмму [2, прил.8], по известным значениям  и  определяем удельные потери давления , и динамическое давление 



.



6. Определяем потери давления на трение с учётом коэффициента шероховатости стенок канала  [2, табл. 27].

7. Находим потери давления в местных сопротивлениях, :



, (VIII.7)




Где  - коэффициент местных сопротивлений на участках [2, табл. 28].

8. Сравниваем суммарные потери давления в каналах  и . Если условия проверки не выполнено, то изменяем размеры канала.

Результаты вычислений сводим в таблицу 3 приложения.




Список использованных источников:



1. Ерёмкин А.И, Королев Т.И. Тепловой режим здания - М.: издательство АСВ, 2003. – 367с.

2. Ерёмкин А.И, Королев Т.И, Орлова Н.А. Отопление и вентиляция жилого здания: Учебное пособие. - 2-е издание. – М.: Издательство АСВ, 2003. – 142с.

3. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. – М.: Стройиздат, 1992. – 64с.

4. Справочник проектировщика. Ч. 1. Отопление. / Под ред. И.Г. Староверова и др. – М.: Сройиздат,1990. – 343с.

5. Богословский В.Н., Сканави А.Н. Отопление. – М.: Стройиздат, 1991. – 735с.

6. ГОСТ 21.602-2003. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляция и кондиционирования воздуха. – 2003. – 50с.

7.СТП 101-00 Общие требования и правила оформления выпускных квалификационных работ, курсовых проектов (работ), отчетов по РГР, по УИРС, по производственной практике и рефератов. - ОГУ.: О издательство ОГУ 2000. – 65с. 

8. СТО НП «АВОК» 1.05-2006 Условные графические обозначения в проектах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения - 2006. - 39с.







ПРИЛОЖЕНИЕ



Табл. 1 Гидравлический расчёт.

Исходные данные

Расчетные данные

Номер участка

Тепловая нагрузка на участке Q, Вт

Температурный перепад Dt=t1-t0, 0C

Расход воды на участке G, кг/ч

Длина участка l, м

Диаметр участка dу, мм

Удельное сопротивление на трение на участке R, Па

Скорость теплоносителя v, м/с

Сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке Σξ, Па

Потери давления на трение на участке Rl, Па

Потери давления на местные сопротивления на участке Z, Па

Общие потери давления на участке Σ(Rl+Z), Па

Суммарные потери давления в главном циркуляционном кольце Σ(Rl+Z), Па

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Через стояк №13(главный циркуляционный)

1

120770

35

3156,3

1,6

40

174

0,676

8

278

1795

2073

2073

2

64060

35

1674,2

9,2

25

40

0,82

2

368

658

1026

3099

3

28460

35

743,8

4,15

20

325

0,596

12

1349

1736

3085

6184

4

12840

35

335,6

5,9

20

70

0,268

1

413

35

448

6632

5

8630

35

225,5

2,7

20

33

0,181

21,7

89

352

441

7073

6

8630

35

225,5

3,2

20

33

0,181

8,4

106

128

234

7307

7

8630

35

225,5

3,2

20

33

0,181

8,4

106

128

234

7541

8

8630

35

225,5

3,2

20

33

0,181

8,4

106

128

234

7775

9

8630

35

225,5

3,2

20

33

0,181

8,4

106

128

234

8009

10

8630

35

225,5

3,2

20

33

0,181

8,4

106

128

234

8243

11

8630

35

225,5

3,2

20

33

0,181

8,4

106

128

234

8477

12

8630

35

225,5

3,2

20

33

0,181

8,4

106

128

234

8711

13

8630

35

225,5

3,2

20

33

0,181

8,4

106

128

234

8945

14

8630

35

225,5

1,7

20

33

0,181

5,4

56

85

141

9086

13'

8630

35

225,5

3,2

20

33

0,181

8,4

106

128

234

9320

12'

8630

35

225,5

3,2

20

33

0,181

8,4

106

128

234

9554

11'

8630

35

225,5

3,2

20

33

0,181

8,4

106

128

234

9788

10'

8630

35

225,5

3,2

20

33

0,181

8,4

106

128

234

10022

9'

8630

35

225,5

3,2

20

33

0,181

8,4

106

128

234

10256

8'

8630

35

225,5

3,2

20

33

0,181

8,4

106

128

234

10490

7'

8630

35

225,5

3,2

20

33

0,181

8,4

106

128

234

10724

6'

8630

35

225,5

3,2

20

33

0,181

8,4

106

128

234

10958

5'

8630

35

225,5

3,85

20

33

0,181

19,7

127

320

447

11405

4'

12840

35

335,6

4,45

20

70

0,268

1

312

35

347

11752

3'

28460

35

743,8

5,6

20

325

0,596

13

1820

2488

4308

16060

2'

64060

35

1674,2

9

40

101

0.468

4

909

427

1336

17396

1'

120770

35

3156,3

1,5

50

46

0.404

7

69

558

627

18023

 

100,85

 

7486

10537

18023

18023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Через стояк №12

5

4210

35

110

5,55

15

40

0,161

23

222

287,5

509,5

509,5

6

4210

35

110

3,2

15

40

0,161

0

128

0

128

637,5

7

4210

35

110

3,2

15

40

0,161

0

128

0

128

765,5

8

4210

35

110

3,2

15

40

0,161

0

128

0

128

893,5

9

4210

35

110

3,2

15

40

0,161

0

128

0

128

1021,5

10

4210

35

110

3,2

15

40

0,161

0

128

0

128

1149,5

11

4210

35

110

3,2

15

40

0,161

0

128

0

128

1277,5

12

4210

35

110

3,2

15

40

0,161

0

128

0

128

1405,5

13

4210

35

110

3,2

15

40

0,161

0

128

0

128

1533,5

14

4210

35

110

1,7

15

40

0,161

4,15

68

50,1

118,1

1651,6

13'

4210

35

110

3,2

15

40

0,161

8,8

128

113

241

1892,6

12'

4210

35

110

3,2

15

40

0,161

8,8

128

113

241

2133,6

11'

4210

35

110

3,2

15

40

0,161

8,8

128

113

241

2374,6

10'

4210

35

110

3,2

15

40

0,161

8,8

128

113

241

2615,6

9'

4210

35

110

3,2

15

40

0,161

8,8

128

113

241

2856,6

8'

4210

35

110

3,2

15

40

0,161

8,8

128

113

241

3097,6

7'

4210

35

110

3,2

15

40

0,161

8,8

128

113

241

3338,6

6'

4210

35

110

3,2

15

40

0,161

8,8

128

113

241

3579,6

5'

4210

35

110

5,55

15

40

0,161

24,65

222

300

522

4101,6

 

64

 

2560

1541,6

4101,6

4101,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Через стояк №11

5

15620

35

408,2

2,7

25

29

0,2

17,5

78

315

393

393

6

15620

35

408,2

3,2

25

29

0,2

7,5

93

136

229

622

7

15620

35

408,2

3,2

25

29

0,2

8,4

93

136

229

851

8

15620

35

408,2

3,2

25

29

0,2

8,4

93

136

229

1080

9

15620

35

408,2

3,2

25

29

0,2

8,4

93

136

229

1309

10

15620

35

408,2

3,2

25

29

0,2

8,4

93

136

229

1538

11

15620

35

408,2

3,2

25

29

0,2

8,4

93

136

229

1767

12

15620

35

408,2

3,2

25

29

0,2

8,4

93

136

229

1996

13

15620

35

408,2

3,2

25

29

0,2

8,4

93

136

229

2225

14

15620

35

408,2

1,7

25

29

0,2

5,4

49

98

147

2372

13'

15620

35

408,2

3,2

25

29

0,2

8,4

93

136

229

2601

12'

15620

35

408,2

3,2

25

29

0,2

8,4

93

136

229

2830

11'

15620

35

408,2

3,2

25

29

0,2

8,4

93

136

229

3059

10'

15620

35

408,2

3,2

25

29

0,2

8,4

93

136

229

3288

9'

15620

35

408,2

3,2

25

29

0,2

8,4

93

136

229

3517

8'

15620

35

408,2

3,2

25

29

0,2

8,4

93

136

229

3746

7'

15620

35

408,2

3,2

25

29

0,2

8,4

93

136

229

3975

6'

15620

35

408,2

3,2

25

29

0,2

7,5

93

136

229

4204

5'

15620

35

408,2

2,8

25

29

0,2

15,5

81

276

357

4561

 

58,4

 

1696

2865

4561

4561

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Через стояк №10

5

1800

35

52,4

3,8

15

8,5

0,076

28,5

32

79,7

111,7

111,7

6

1800

35

52,4

3,3

15

8,5

0,076

12

28

33

61

172,7

7

1800

35

52,4

3,5

15

8,5

0,076

12

30

33

63

235,7

8

1800

35

52,4

3,5

15

8,5

0,076

12

30

33

63

298,7

9

1800

35

52,4

3,5

15

8,5

0,076

12

30

33

63

361,7

10

1800

35

52,4

3,5

15

8,5

0,076

12

30

33

63

424,7

11

1800

35

52,4

3,5

15

8,5

0,076

12

30

33

63

487,7

12

1800

35

52,4

3,5

15

8,5

0,076

12

30

33

63

550,7

13

1800

35

52,4

3,5

15

8,5

0,076

12

30

33

63

613,7

14

1800

35

52,4

2,9

15

8,5

0,076

9

25

24,7

49,7

663,4

13'

1800

35

52,4

3,3

15

8,5

0,076

12

28

33

61

724,4

12'

1800

35

52,4

3,5

15

8,5

0,076

12

30

33

63

787,4

11'

1800

35

52,4

3,5

15

8,5

0,076

12

30

33

63

850,4

10'

1800

35

52,4

3,5

15

8,5

0,076

12

30

33

63

913,4

9'

1800

35

52,4

3,5

15

8,5

0,076

12

30

33

63

976,4

8'

1800

35

52,4

3,5

15

8,5

0,076

12

30

33

63

1039,4

7'

1800

35

52,4

3,5

15

8,5

0,076

12

30

33

63

1102,4

6'

1800

35

52,4

3,3

15

8,5

0,076

12

28

33

61

1163,4

5'

1800

35

52,4

3,7

15

8,5

0,076

24,65

31

74,2

105,2

1268,6

 

65,8

 

562

706,6

1268,6

1268,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Через стояк №9

18

12740

35

333

2,7

25

20

0,165

17,5

54

226

280

280

19

12740

35

333

3,2

25

20

0,165

8,4

64

106

170

450

20

12740

35

333

3,2

25

20

0,165

8,4

64

106

170

620

21

12740

35

333

3,2

25

20

0,165

8,4

64

106

170

790

22

12740

35

333

3,2

25

20

0,165

8,4

64

106

170

960

23

12740

35

333

3,2

25

20

0,165

8,4

64

106

170

1130

24

12740

35

333

3,2

25

20

0,165

8,4

64

106

170

1300

25

12740

35

333

3,2

25

20

0,165

8,4

64

106

170

1470

26

12740

35

333

3,2

25

20

0,165

8,8

64

106

170

1640

27

12740

35

333

1,7

25

20

0,165

5,4

34

66

100

1740

26'

12740

35

333

3,2

25

20

0,165

8,4

64

106

170

1910

25'

12740

35

333

3,2

25

20

0,165

8,4

64

106

170

2080

24'

12740

35

333

3,2

25

20

0,165

8,4

64

106

170

2250

23'

12740

35

333

3,2

25

20

0,165

8,4

64

106

170

2420

22'

12740

35

333

3,2

25

20

0,165

8,4

64

106

170

2590

21'

12740

35

333

3,2

25

20

0,165

8,4

64

106

170

2760

20'

12740

35

333

3,2

25

20

0,165

8,4

64

106

170

2930

19'

12740

35

333

3,2

25

20

0,165

8,4

64

106

170

3100

18'

12740

35

333

2,8

25

20

0,165

16,5

56

213

269

3369

 

58,4

 

1168

2201

3369

3369

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Через стояк №8

18

8030

35

210

2,7

20

29

0,168

15

78

205

283

283

19

8030

35

210

3,2

20

29

0,168

0

93

0

93

376

20

8030

35

210

3,2

20

29

0,168

0

93

0

93

469

21

8030

35

210

3,2

20

29

0,168

0

93

0

93

562

22

8030

35

210

3,2

20

29

0,168

0

93

0

93

655

23

8030

35

210

3,2

20

29

0,168

0

93

0

93

748

24

8030

35

210

3,2

20

29

0,168

0

93

0

93

841

25

8030

35

210

3,2

20

29

0,168

0

93

0

93

934

26

8030

35

210

3,2

20

29

0,168

0

93

0

93

1027

27

8030

35

210

1,7

20

29

0,168

5,2

49

68

117

1144

26'

8030

35

210

3,2

20

29

0,168

8,4

93

110

203

1347

25'

8030

35

210

3,2

20

29

0,168

8,4

93

110

203

1550

24'

8030

35

210

3,2

20

29

0,168

8,4

93

110

203

1753

23'

8030

35

210

3,2

20

29

0,168

8,4

93

110

203

1956

22'

8030

35

210

3,2

20

29

0,168

8,4

93

110

203

2159

21'

8030

35

210

3,2

20

29

0,168

8,4

93

110

203

2362

20'

8030

35

210

3,2

20

29

0,168

8,4

93

110

203

2565

19'

8030

35

210

3,2

20

29

0,168

8,4

93

110

203

2768

18'

8030

35

210

2,8

20

29

0,168

16,5

81

248

329

3097

 

58,4

 

1696

1401

3097

3097

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Через стояк №7

5

4310

35

112,6

5,55

15

42

0,165

23

233

306

539

539

6

4310

35

112,6

3,2

15

42

0,165

0

134

0

134

673

7

4310

35

112,6

3,2

15

42

0,165

0

134

0

134

807

8

4310

35

112,6

3,2

15

42

0,165

0

134

0

134

941

9

4310

35

112,6

3,2

15

42

0,165

0

134

0

134

1075

10

4310

35

112,6

3,2

15

42

0,165

0

134

0

134

1209

11

4310

35

112,6

3,2

15

42

0,165

0

134

0

134

1343

12

4310

35

112,6

3,2

15

42

0,165

0

134

0

134

1477

13

4310

35

112,6

3,2

15

42

0,165

0

134

0

134

1611

14

4310

35

112,6

1,7

15

42

0,165

4,15

71

53,2

124,2

1735,2

13'

4310

35

112,6

3,2

15

42

0,165

8,8

134

120

254

1989,2

12'

4310

35

112,6

3,2

15

42

0,165

8,8

134

120

254

2243,2

11'

4310

35

112,6

3,2

15

42

0,165

8,8

134

120

254

2497,2

10'

4310

35

112,6

3,2

15

42

0,165

8,8

134

120

254

2751,2

9'

4310

35

112,6

3,2

15

42

0,165

8,8

134

120

254

3005,2

8'

4310

35

112,6

3,2

15

42

0,165

8,8

134

120

254

3259,2

7'

4310

35

112,6

3,2

15

42

0,165

8,8

134

120

254

3513,2

6'

4310

35

112,6

3,2

15

42

0,165

8,8

134

120

254

3767,2

5'

4310

35

112,6

5,55

15

42

0,165

24,65

233

332

565

4332,2

 

64

 

2681

1651,2

4332,2

4332,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Через стояк №6

15

35600

35

930,4

0,25

25

140

0,457

10,5

35

1021

1056

1056

16

21060

35

550,4

4,45

20

181

0,441

2,5

805

190

995

2051

17

13030

35

340,5

4,6

20

72

0,273

1

331

36

367

2418

18

8720

35

227,9

2,85

20

34

0,183

21,7

97

360

457

2875

19

8720

35

227,9

3,2

20

34

0,183

8,4

109

49

158

3033

20

8720

35

227,9

3,2

20

34

0,183

8,4

109

49

158

3191

21

8720

35

227,9

3,2

20

34

0,183

8,4

109

49

158

3349

22

8720

35

227,9

3,2

20

34

0,183

8,4

109

49

158

3507

23

8720

35

227,9

3,2

20

34

0,183

8,4

109

49

158

3665

24

8720

35

227,9

3,2

20

34

0,183

8,4

109

49

158

3823

25

8720

35

227,9

3,2

20

34

0,183

8,4

109

49

158

3981

26

8720

35

227,9

3,2

20

34

0,183

8,4

109

49

158

4139

27

8720

35

227,9

1,7

20

34

0,183

5,4

58

86

144

4283

26'

8720

35

227,9

3,2

20

34

0,183

8,4

109

49

158

4441

25'

8720

35

227,9

3,2

20

34

0,183

8,4

109

49

158

4599

24'

8720

35

227,9

3,2

20

34

0,183

8,4

109

49

158

4757

23'

8720

35

227,9

3,2

20

34

0,183

8,4

109

49

158

4915

22'

8720

35

227,9

3,2

20

34

0,183

8,4

109

49

158

5073

21'

8720

35

227,9

3,2

20

34

0,183

8,4

109

49

158

5231

20'

8720

35

227,9

3,2

20

34

0,183

8,4

109

49

158

5389

19'

8720

35

227,9

3,2

20

34

0,183

8,4

109

49

158

5547

18'

8720

35

227,9

3,65

20

34

0,183

19,7

124

327

451

5998

17'

13030

35

340,5

4,7

20

72

0,273

1

338

36

374

6372

16'

21060

35

550,4

2,5

20

181

0,441

2

453

190

643

7015

15'

35600

35

930,4

2

20

504

0,746

13

1008

3537

4545

11560

 

77,9

 

4993

6567

11560

11560

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Через стояк №1

28

56710

35

1482,1

1,4

32

80

0,414

2

112

167

279

279

29

27140

35

709,3

1,4

25

83

0,347

11

116

634

750

1029

30

12500

35

326,7

2,8

20

67

0,261

1,5

188

33

221

1250

31

12500

35

326,7

10

20

67

0,261

24,7

670

832

1502

2752

32

12500

35

326,7

3,2

20

67

0,261

8,4

214

266

480

3232

33

12500

35

326,7

3,2

20

67

0,261

8,4

214

266

480

3712

34

12500

35

326,7

3,2

20

67

0,261

8,4

214

266

480

4192

35

12500

35

326,7

3,2

20

67

0,261

8,4

214

266

480

4672

36

12500

35

326,7

3,2

20

67

0,261

8,4

214

266

480

5152

37

12500

35

326,7

3,2

20

67

0,261

8,4

214

266

480

5632

38

12500

35

326,7

3,2

20

67

0,261

8,4

214

266

480

6112

39

12500

35

326,7

3,2

20

67

0,261

8,4

214

266

480

6592

40

12500

35

326,7

1,7

20

67

0,261

5,4

114

166

280

6872

39'

12500

35

326,7

3,2

20

67

0,261

8,4

214

266

480

7352

38'

12500

35

326,7

3,2

20

67

0,261

8,4

214

266

480

7832

37'

12500

35

326,7

3,2

20

67

0,261

8,4

214

266

480

8312

36'

12500

35

326,7

3,2

20

67

0,261

8,4

214

266

480

8792

35'

12500

35

326,7

3,2

20

67

0,261

8,4

214

266

480

9272

34'

12500

35

326,7

3,2

20

67

0,261

8,4

214

266

480

9752

33'

12500

35

326,7

3,2

20

67

0,261

8,4

214

266

480

10232

32'

12500

35

326,7

3,2

20

67

0,261

8,4

214

266

480

10712

31'

12500

35

326,7

8,5

20

67

0,261

22,7

570

765

1335

12047

30'

12500

35

326,7

4,2

20

67

0,261

2

281

67

348

12395

29'

27140

35

709,3

1,4

25

83

0,347

13

116

765

881

13276

28'

56710

35

1482,1

1,4

32

80

0,414

3

112

251

363

13639

 

84

 

5703

7936

13639

13639

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Через стояк №2

31

14640

35

382,6

2,7

25

26

0,188

17,5

70

293

363

363

32

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

584

33

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

805

34

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

1026

35

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

1247

36

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

1468

37

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

1689

38

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

1910

39

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

2131

40

14640

35

382,6

1,7

25

26

0,188

5,4

44

89

133

2264

39'

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

2485

38'

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

2706

37'

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

2927

36'

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

3148

35'

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

3369

34'

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

3590

33'

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

3811

32'

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

4032

31'

14640

35

382,6

2,8

25

26

0,188

16,5

73

275

348

4380

 

58,4

 

1515

2865

4380

4380

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Через стояк №3

31

2340

35

66,2

2,7

15

16

0,097

21

43

97

140

140

32

2340

35

66,2

3,2

15

16

0,097

0

51

0

51

191

33

2340

35

66,2

3,2

15

16

0,097

0

51

0

51

242

34

2340

35

66,2

1,7

15

16

0,097

5,6

27

28

55

297

33'

2340

35

66,2

3,2

15

16

0,097

8,7

51

41

92

389

32'

2340

35

66,2

3,2

15

16

0,097

8,7

51

41

92

481

31'

2340

35

66,2

2,8

15

16

0,097

23,1

45

106

151

632

 

20

 

319

313

632

632

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Через стояк №4

42

14640

35

382,6

2,7

25

26

0,188

17,5

70

293

363

363

43

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

584

44

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

805

45

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

1026

46

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

1247

47

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

1468

48

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

1689

49

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

1910

50

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

2131

51

14640

35

382,6

1,7

25

26

0,188

5,4

44

89

133

2264

50'

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

2485

49'

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

2706

48'

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

2927

47'

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

3148

46'

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

3369

45'

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

3590

44'

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

3811

43'

14640

35

382,6

3,2

25

26

0,188

8,4

83

138

221

4032

42'

14640

35

382,6

2,8

25

26

0,188

16,5

73

275

348

4380

 

58,4

 

1515

2865

4380

4380



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Через стояк №5

41

27230

35

711,6

3,4

25

83

0.348

11

282

651

933

933

42

12590

35

329

9,6

20

68

0,263

25,2

653

845

1498

2431

43

12590

35

329

3,2

20

68

0,263

8,4

218

271

489

2920

44

12590

35

329

3,2

20

68

0,263

8,4

218

271

489

3409

45

12590

35

329

3,2

20

68

0,263

8,4

218

271

489

3898

46

12590

35

329

3,2

20

68

0,263

8,4

218

271

489

4387

47

12590

35

329

3,2

20

68

0,263

8,4

218

271

489

4876

48

12590

35

329

3,2

20

68

0,263

8,4

218

271

489

5365

49

12590

35

329

3,2

20

68

0,263

8,4

218

271

489

5854

50

12590

35

329

3,2

20

68

0,263

8,4

218

271

489

6343

51

12590

35

329

1,7

20

68

0,263

5,4

116

169

285

6628

50'

12590

35

329

3,2

20

68

0,263

8,4

218

271

489

7117

49'

12590

35

329

3,2

20

68

0,263

8,4

218

271

489

7606

48'

12590

35

329

3,2

20

68

0,263

8,4

218

271

489

8095

47'

12590

35

329

3,2

20

68

0,263

8,4

218

271

489

8584

46'

12590

35

329

3,2

20

68

0,263

8,4

218

271

489

9073

45'

12590

35

329

3,2

20

68

0,263

8,4

218

271

489

9562

44'

12590

35

329

3,2

20

68

0,263

8,4

218

271

489

10051

43'

12590

35

329

3,2

20

68

0,263

8,4

218

271

489

10540

42'

12590

35

329

9,15

20

68

0,263

22,7

622

777

1399

11939

41'

27230

35

711,6

4,6

25

83

0.348

12

382

710

1092

13031

 

79,65

 

5543

7488

13031

13031



Табл. 3 Расчёт системы естественной вентиляции.

№

L, м3/с

l, м

a

b

dэкв, мм

f, м3

v,м/с

R, Па/м

β

βRl, Па

∑ξ

Pg, Па

Z, Па

βRl+Z, Па

∆pe=hg(ρн-ρв)

∑(βRl+Z)α

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Комнаты №3, 5, 9, 12,15

1

90

24,5

140

140

140,00

0,02

1,25

0,2

1,5

7,35

3,4

0,9

3,06

10,41

14,41

11,76

2

90

21,6

140

140

140,00

0,02

1,25

0,2

1,5

6,48

3,4

0,9

3,06

9,54

12,70

10,78

3

90

18,7

140

140

140,00

0,02

1,25

0,2

1,5

5,61

3,4

0,9

3,06

8,67

11,00

9,80

4

90

15,8

140

270

184,39

0,038

0,66

0,045

1,325

0,94

3,4

0,26

0,884

1,83

9,29

2,06

5

90

12,9

140

270

184,39

0,038

0,66

0,045

1,325

0,77

3,4

0,26

0,884

1,65

7,59

1,87

6

90

10

140

270

184,39

0,038

0,66

0,045

1,325

0,60

3,4

0,26

0,884

1,48

5,88

1,67

7

90

7,1

140

270

184,39

0,038

0,66

0,045

1,325

0,42

3,4

0,26

0,884

1,31

4,17

1,48

8

90

4,2

140

270

184,39

0,038

0,66

0,045

1,325

0,25

3,4

0,26

0,884

1,13

2,47

1,28

9

90

1,45

270

270

270,00

0,073

0,34

0,0095

1,25

0,02

3,4

0,07

0,238

0,26

0,85

0,29

Комнаты №8, 13, 14, 18

1

50

24,5

140

140

140,00

0,02

0,69

0,076

1,5

2,79

3,4

0,28

0,952

3,75

21,61

4,23

2

50

21,6

140

140

140,00

0,02

0,69

0,076

1,5

2,46

3,4

0,9

3,06

5,52

19,05

6,24

3

50

18,7

140

140

140,00

0,02

0,69

0,076

1,5

2,13

3,4

0,9

3,06

5,19

16,49

5,87

4

50

15,8

140

140

140,00

0,02

0,69

0,076

1,5

1,80

3,4

0,9

3,06

4,86

13,94

5,49

5

50

12,9

140

140

140,00

0,02

0,69

0,076

1,5

1,47

3,4

0,9

3,06

4,53

11,38

5,12

6

50

10

140

270

184,39

0,038

0,69

0,076

1,325

1,01

3,4

0,26

0,884

1,89

8,82

2,14

7

50

7,1

140

270

184,39

0,038

0,69

0,076

1,325

0,71

3,4

0,26

0,884

1,60

6,26

1,81

8

50

4,2

140

270

184,39

0,038

0,69

0,076

1,325

0,42

3,4

0,26

0,884

1,31

3,70

1,48

9

50

1,45

270

270

270,00

0,073

0,19

0,06

1,25

0,11

3,4

0,02

0,068

0,18

1,28

0,20







IX. Заключение



Данный проект был разработан на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-93* «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Курсовой проект включает в себя:

- пояснительная записка с указаниями методики расчётов и произведёнными расчётами (сведёнными в таблицы приложения);

- комплект чертежей:

Лист 1. Общие данные.

Лист 2. Элеваторный узел.

Лист 3. Разрез здания.

Лист 4. Спецификация.

Лист 5. План типового этажа, план подвала.

Лист 6. Расчётная аксонометрическая схема системы отопления.

Лист 7. Монтажная аксонометрическая схема системы отопления.