Расчет норм водопотребления и водоотведения на предприятиях теплоэнергетики

Курсовая работа



Расчет норм водопотребления и водоотведения на предприятиях теплоэнергетики




Содержание



Введение

1. Исходные данные

2. Индивидуальные нормы и нормативы водопотребления и водоотведения основных технологических систем

2.1 Система охлаждения

2.2 Обмывки регенеративных воздухоподогревателей (РВП)

2.3 Химические очистки внутренних поверхностей нагрева оборудования

2.4 Вспомогательные и подсобные производства

2.5 Хозяйственно-питьевые нужды

2.6 Водоподготовительные установки

3. Расчет индивидуальных норм и нормативов водопотребления и водоотведения в целом по ТЭС

3.1 Норма потребления свежей воды

3.2 Норма потребления повторно или последовательно используемой воды на основные нужды ТЭС

3.3 Норма потребления воды вспомогательными и подсобными производствами

3.4 Норма потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды

3.5 Индивидуальные нормативы потерь

3.6 Норма водоотведения для основных технологических систем

3.7 Норма водоотведения для вспомогательного и подсобного производства

3.8 Норма отведения хозяйственно-бытовых сточных вод

3.9 Баланс норм водопотребления и водоотведения

Заключение




Введение



При разработке на предприятиях теплоэнергетики норм и нормативов водопотребления и водоотведения, а также решении вопросов, относящихся непосредственно к совершенствованию нормирования и планирования водных ресурсов, рекомендуется пользоваться терминами и определениями, установленными следующими ГОСТ:

1. ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения.

2. ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения.

3. ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения.

4. ГОСТ 17.1.1.01-77. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

5. ГОСТ 34-70-656-84. Охрана природы. Гидросфера. Водопотребление и водоотведение в теплоэнергетике. Основные термины и определения.

Нормирование водопотребления и водоотведения – установление плановой меры потребления воды и отвода сточных вод с учетом качества потребляемой и отводимой вода. Нормирование включает разработку и утверждение норм на единицу планируемой продукции (работы) в установленной номенклатуре, а также контроль за их выполнением.

Норма водопотребления – установленное количество воды на условную единицу продукции определенного качества в определенных организационно-технических условиях (ГОСТ 17.1.1.01-77).

Норма водоотведения – установленное количество сточных вод на условную единицу продукции (ГОСТ 17.1.1.01-77). Норма водоотведения определяется нормой водопотребления исходной воды, размерами безвозвратных потерь в производстве и передаваемой воды другим потребителям. 

Нормативы – поэлементные составляющие нормы, характеризующие:

размеры безвозвратных потерь воды, испарения, уноса в процессе производства на отпуск единицы продукции;

количество воды, передаваемое после использования на электростанции другим потребителям, на отпуск единицы продукции.

Балансовая норма- водопотребления и водоотведения является нормой первого уровня прогрессивности и определяет максимально допустимое плановое количество потребляемой (отводимой) воды на отпуск единицы продукции установленного качества в конкретных планируемых условиях производства. Балансовые нормы предназначены:

для определения плановой потребности в воде предприятий (объединений);

установления лимитов отпуска воды и сброса сточных вод по предприятиям (объединениям);

разработки водохозяйственных балансов;

контроля за использованием воды и сбросом сточных вод на предприятии (объединении).

Индивидуальные нормы водопотребления и водоотведения определяют количество потребляемой (отводимой) воды на отпуск единицы конкретной продукции по всем направлениям использования воды с учетом качества применяемой (отводимой) воды.

Индивидуальные нормы предназначены:

для определения плановой потребности в воде по ТЭС;

установления лимитов отпуска воды и сброса сточных вод на ТЭС, использования при проектировании систем водоснабжения и канализации предприятий;

контроля за использованием воды и сбросом сточных вод на ТЭС.

Индивидуальные нормы рассчитываются для каждого типа турбоагрегата каждой ТЭС по всем направлениям использования воды с учетом климатического района, системы водоснабжении, сжигаемого топлива и качества исходной воды.

В данной курсовой работе расчитываются:

Индивидуальные нормы и нормативы водопотребления и водоотведения основных технологических систем;

Индивидуальные текущие нормы и нормативы водопотребления и водоотведения с учетом качества потребляемой и отводимой воды;




1. Исходные данные



Основное оборудование



а) Турбины 4 шт

Тип оборудования по ГОСТ 3619-69

Номинальный расход пара на турбину, т/ч

Давление перегретого пара, перед турбиной, МПа

Температура перегретого пара перед турбиной, °С

Расход пара в производственный отбор, т/ч

Теплофикационный отбор пара, Гкал/ч

К-300-240

890

23,5

565

-

565/565



б) Котлы 4 шт

Тип оборудования по ГОСТ 3619-69

Паропроизводительность котла, т/ч

Давление перегретого пара за п/п, МПа

Температура перегретого пара за п/п, °С

Вид топлива

Расход мазута Вм, т/ч

ТГМП-114

950

25

565

 мазут

68



4 РВП на котел Dр=9,8 м 2

Система водоснабжения – прямоточная

Источник технического водоснабжения – р. Москва

Показатели качества исходной воды представлено в табл. 1.1



Таблица 1.1 Показатели качества исходной воды р.Москва

Размерность

Са2+

Мg2+

Na+

Cl-

SO42-

HCO32-

Що

Ок

мг/л

3

1,3

0

25,5

13,5

0

3,3

-

мг-экв/л

3

1,3

0

0,72

0,28

0

3,3

-



Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию э=200 г/(кВтч).

Расчет сумм эквивалентных концентраций катионов и анионов для исходной воды, мг-экв/дм3




ΣKt=[Ca2+]+[Mg2+]+[Na+] = 3+1,3+ = 4,3 мг-экв/л



ΣAn=[SO42-]+[Cl-]+[HCO3-]+ [NO3-]= 0.23+0,72+0+3.3 = 4,3 мг-экв/л



Расчет ошибки анализа исходной воды, %,

Ош = 0

Количество отпускаемой электрической энергии, МВт,



=0,7·4·300 =840 МВт



где Эi и  – фактическая и номинальная электрическая нагрузка каждого турбоагрегата, МВт;

Расход топлива на отпуск электроэнергии, т/ч,



 =  ЭТЭС 10–3=200·840·10–3 = 168 т/ч



Расход топлива в целом по ТЭЦ, т/ч,

 = 168 т/ч




2. Индивидуальные нормы и нормативы водопотребления и водоотведения основных технологических систем



2.1 Система охлаждения



Система охлаждения служит для охлаждения и конденсации отработавшего в турбоагрегате пара. Расход воды на охлаждение пара зависит от двух основных факторов: пропуска отработавшего пара в конденсатор (Dк) и начальной температуры охлаждающей воды (t1).

Пропуск отработавшего пара определяется электрической, а для теплофикационных турбин также и тепловой нагрузкой (производительностью) турбоагрегата. При любом значении Dк расход охлаждающей воды должен обеспечивать эксплуатацию конденсационной установки в режиме экономического вакуума.

При эксплуатации турбоагрегата в режиме экономического вакуума нормативный расход охлаждающей воды (м3/ч) можно получить из уравнения теплового баланса



,



где Δh – удельная теплота конденсации отработавшего пара, кДж/кг (принимается по давлению в конденсаторе Рк [1]); Св – удельная теплоемкость воды, кДж/(кг·єС), можно принять ~4,19; t1 – температура охлаждающей воды на входе в конденсатор, єС; t2 – температура воды на выходе из конденсатора, єС; перепад температур (t2–t1=Δt) зимой равен 3 єС.

Wох конд =(530·324,5/(4,19·3)) = 13682 м3/ч 

Кроме охлаждения пара в конденсаторах некоторая часть воды системы охлаждения используется для охлаждения масла  и газа  в масло- и газоохладителях ТА, устанавливаемых, как правило, параллельно конденсатору по ходу воды. Таким образом, общий потребный расход охлаждающей воды равен



,



где  принимаются по данным проектно-технической документации.

Для турбин типов Т, ПТ и Р расход охлаждающей воды на масло- и газоохладители следует принимать по табл. 2.1.



Таблица 2.1. Расход воды на масло- и газоохладители турбины типа К. 

Тип турбины

Расход воды 

м3/ч

К-300-240

684,1



= 13682,2+684,1=14366,3 м3/ч

Для прямоточной системы охлаждения объем водопотребления равен сумме объемов водоотведения (), потерь на испарение () в водном объекте за счет сброса нагретой воды и объема водопотребления на охлаждение в газо- маслоохладителях и рассчитывается для каждого турбоагрегата отдельно (+), м3/ч,



=14366,3 м3/ч



Потери определяются по следующей формуле:



=14222,6 м3/ч

=143,7 м3/ч


Качество сточных вод прямоточных систем охлаждения определяется по формуле







Норма потребления исходной воды, м3/(МВтч)





14366,3/210=68,4 м3/(МВтч)



Норма водоотведения, м3/(МВтч)





= 14222,6/210=66,7 м3/(МВтч)



Норматив потерь на испарение и капельный унос в, м3/(МВтч)





=143,7/210=0,7 м3/(МВтч)



2.2 Обмывки регенеративных воздухоподогревателей (РВП)



Объем водопотребления на промывку регенеративных воздухоподогревателей и пиковых водогрейных котлов зависит от ряда факторов, в том числе от качества сжигаемого топлива, типа и режима работы котлов, схемы очистки промывочных вод и устанавливается индивидуально для каждой ТЭС. 

Объемы оборотной и сточной воды в системе промывок РВП зависят от применяемой схемы очистки и установленного оборудования и определяются индивидуально по каждой ТЭС.

Расход воды для промывок РВП и ПВК принимается по данным ТЭП:

	для промывок РВП расход воды – 5 м3 на 1 м2 площади сечения ротора;

	для пикового водогрейного котла КВГМ-100 расход воды на промывку – 20 м3.

Исходная вода для промывок является продувочная вода из системы охлаждения конденсаторов турбин. 

Для котла ТГМП-114 количество РВП – 4 шт., диаметр ротора – dp =9,8 м.

Количество промывок РВП – 12 раз в год.

Расход воды на промывку РВП, м3/ч,



,



где Si – общая площадь сечения роторов РВП, м2; τ – периодичность промывки, раз/год; n – количество котлоагрегатов.



=(5  4 (3,14 9,8)2  12)/8760=8,3 м3/ч



Состав и степень загрязненности сточных вод от промывок РВП зависят от конкретных условий эксплуатации (топлива, оборудовании, качества исходной воды и т.д.) и принимаются на основе фактических данных химического контроля.

При отсутствии данных химического контроля состав промывочных вод (мг/дм3) после известковой обработки, как наиболее распространенной, можно принимать по данным теплоэлектропроекта: ВВ=0; СО=2000–2400; [SO42–]=1400; [Ni2+]0,1; [Сu2+]0,1; [Fе3+]0,1; [V5+]0,1; рН=9,5–10.

При расчете норм расходы воды на промывку РВП для ТЭЦ на конденсационном режиме относят целиком на отпуск электроэнергии.

Норма водопотребления воды на промывку РВП, м3/(МВтч),





=8,3/840=0,009 м3/(МВтч),



Если сточная вода после соответствующей обработки не используется повторно, а отправляется на шламоотвал, то она является потерей для ТЭС и тогда



=0,009 м3/ч.



2.3 Химические очистки внутренних поверхностей нагрева оборудования



Расходы воды и периодичность химических очисток зависят от типа и режима работы установленного оборудования, от используемого метода химической очистки и определяются по данным проектно-технической и эксплуатационной документации.

При отсутствии нормативно установленных расходов целесообразно принимать по данным ТЭП (табл. 2.1).

Объем сточных вод в зависимости от используемой схемы обработки сбросных вод может быть равным объему водопотребления или меньше его на значение потерь с обводненным шламом при его отделении от осветленной воды.



Таблица 2.1 Ориентировочное количество стоков при предпусковых очистках котлов

Котел паропро-

изводительностью, т/ч

Схема очистки

Объем 

промывочного контура,м3

Объем сбрасываемых вод, м3







В бак-нейтрализатор

В емкость-усреднитель

Прямоточный 950

Одноконтурная в 2 этапа

550

3750

8800



Годовой расход воды для химочисток оборудования, м3/год:



,



где Vi – суммарный объем сбрасываемых в бак-нейтрализатор вод от промывки одного котла, м3; tпр – межпромывочный период, можно принять равным 3–4 года; n – количество котлов.



=(4  3750)/3=5000 м3/год



Среднечасовой расход воды на химочистку, равный количеству сточных вод, м3/ч:



=5000/8760=0,6 м3/ч


Для очистки используется обессоленная вода. При расчете норм водопотребления и водоотведения расходы потребляемой и отводимой воды для химочисток на ТЭЦ относят на выработку электроэнергии, м3/(МВтч):





= 0,6/840=0,0007 м3/(МВтч)



2.4 Вспомогательные и подсобные производства



Вспомогательные и подсобные производства на ТЭС можно условно разделить на 2 группы. К первой группе относятся гаражи, мазутохозяйство, компрессорные, ацетиленовые и электролизные станции и другие объекты, не участвующие непосредственно в производстве продукции. Ко второй группе можно отнести хозяйство по обеспечению пожарной безопасности, а также хозяйства, в задачу которых входит гидроуборка помещений ТЭС, полив территории и зеленых насаждений в летнее время.

Расходы воды, используемой на вспомогательные нужды ТЭС, определяются по данным проектно-сметной документации. Приближенно эти расходы можно принять следующими:

Wвппот=0,3 м3/ч – расчет охл. воды для компрессоров;

Wвпст= Wвппп = Wвпоб =353м3/ч – среднечасовой расход воды на полив территории;

Исходной водой для вспомогательных и подсобных производств обычно является вода из системы охлаждения конденсаторов, поэтому общий расход воды, м3/ч, рассчитывается как для повторно или последовательно используемой:



.

Вода, используемая на полив территории и зеленых насаждений является потерей для ТЭС (), остальная после соответствующей очистки может сбрасываться в реку (), направляться в другие системы () или использоваться в оборотной системе (), м3/ч,

Общий расход воды, м3/ч



=353 м3/ч



Качественный состав этих вод соответствует составу воды системы охлаждения, за исключением повышенного содержания нефтепродуктов и взвешенных веществ.

При расчете норм ВП и ВО для вспомогательного и подсобного производств все расходы воды относят полностью на отпуск электроэнергии, м3/(МВтч):

норма водопотребления:



=353/840=0,420 м3/(МВтч)



норма водоотведения:



=352,7/840=0,419м3/(МВтч)



норматив потерь:



=0,3/840=0,00036 м3/(МВтч)




2.5 Хозяйственно-питьевые нужды



К хозяйственно-питьевым нуждам относятся расходы воды на столовые, душевые, прачечные, здравпункты и т.п. Вода, используемая на эти нужды, как правило, по качеству является питьевой и может поступать из городского водопровода или из собственных артезианских скважин ТЭС.

Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды можно определить по табл. 3.6.



Таблица 2.3. Расчет потребления питьевой воды на ТЭС



Потребители

Норма расхода воды, дм3/сут

Количество потребителей, чел

Среднесуточный расход воды, м3/сут

(заполняется индивидуально)

1. Административно-управленческий аппарат

2. Рабочие в горячих цехах

3. Рабочие в остальных цехах

4. Душевые

5.Питьевые фонтанчики

6. Столовые

7. Здравпункты

8. Прачечная





15



45



25

500

1728



12

15

75 дм3/кг белья.

200м3



(0,7ч0,9)ЭТЭСном

588

(0,9ч1,1)ЭТЭСном



(1,9ч2,1)ЭТЭСном



(0,9ч1,1)ЭТЭСном

20



4500 блюд

30

55 кг





8,82





34,02



39,9

378

84,67



54

0,45

4,125



ИТОГО:





Wх-п=603,9 м3/сут



Общий расход воды, а также количество сточной воды, м3/ч:



=603,9/24=25,2 м3/ч


Нормы ВП и ВО на хозяйственно-питьевые нужды относятся на два вида продукции пропорционально расходам топлива:



=25,2168/168=25,2 м3/ч,

, м3/(МВтч)=25,2/840=0,03 м3/ч,



Хозяйственно-питьевые сточные воды сбрасываются в городской канализационный коллектор или отправляются на станцию биологической очистки.



2.6 Водоподготовительные установки



Обычно на ТЭС имеются две установки подготовки воды:

для восполнения потерь теплоносителя в основном цикле;

для подготовки воды для теплосети.

Производительность ВПУ основного цикла определяется внутристанционными потерями пара и конденсата и потерями за счет невозврата конденсата внешними потребителями.

Внутристанционные потери составляют:



 76 м3/ч



Потери за счет невозврата конденсата внешними потребителями составляют 



 174 м3/ч.



Общее требуемое количество подготовленной (очищенной) воды, м3/ч:

=76+174=250 м3/ч.



Общее количество воды, подаваемое на ВПУ, складывается из требуемого количества воды на очистку и количества воды для собственных нужд ВПУ, равного количеству сточных вод ВПУ ():







Количество сточных вод от обессоливающей установки, работающей по схеме «цепочка», м3/ч, определяется по следующей формуле



,



где Кпред – коэффициент, учитывающий долю сбросных вод после предварительной обработки; определяется по формуле:

К1 – коэффициент, учитывающий долю сбросных вод ионитных фильтров ВПУ, работающей по схеме "цепочка"; определяется по табл. 2.4.



Таблица 2.4. Основные характеристики установок химического обессоливания, работающих по схеме “цепочка”

[Cl–]+[SO42–], 

мг-экв/дм3

K1

K2

Удельный расход NaOH, г-экв/г-экв

Удельный расход H2SО4, г-экв/г-экв

Схема "цепочки"

до 2

0,1

0,02

2,4

1,5

-Н1-Д-А1-А2

3–4

0,2

0,05

1,75

1,2

-Н1-А1-Д-Н2-А2

от 4 до 5

0,25

0,08

1,75

1,2

То же

6–7

0,5

0,1

1,75

1,8

-Н1-А1-Д-Н2-А2


Коэффициент «предочистки» Кпред определяется как соотношение количества сточных вод после предочистки () и общего количества воды, идущей на предочистку ():



,



где  можно принять равным , а  рассчитывается по формуле, м3/ч:



,



где q – количество продувочных вод на 1 м3 обработанной воды, м3/м3,



,



где  – концентрация осадка в шламосборнике, %, при коагуляции сернокислым алюминием =0,5 %, при известковании и коагуляции сернокислым железом =3 %; G – общее количество осаждающихся веществ на 1 м3 обработанной воды, г/м3, при обработке сульфатом железа и известковании



, где



















где dк – доза коагулянта, мг-экв/дм3 ( при коагуляции с известкованием – 0,6);  – содержание кремнекислоты в исходной воде, мг/дм3; – окисляемость исходной воды, мг/дм3; ВВисх – содержание взвешенных веществ в исходной воде, мг/дм3; ,,  – общая и карбонатная жесткость воды до и после предварительной обработки, мг-экв/дм3, (0,5 мг-экв/дм3); – содержание железа в исходной воде, мг-экв/дм3;  и – содержание магния до и после обработки, мг-экв/дм3,  можно принять равным 0,2–0,4; СО2 – содержание углекислоты в исходной воде, мг-экв/дм3.



=50 [2 (3,3-0,5)+32,3/22]=430 г/м3 

=53,50,6+0=31,03 г/м3 

=29 (1,3-0,26)=30,16 г/м3

=0,6510=6,5 г/м3

=0,758,3=6,225 г/м3

=0 г/м3

=2,33213,4=497,1 г/м3

=28 (4,3+1,3-0,26+0+0,58+1,5+0,2)=213,4

= =430+30,16+31,03+6,5+6,225+0+497,1=1001 г/м3

=(1001100)/(3106)=0,033

=0,033250=8,25 м3/ч

=8,25/250=0,033



По таблице 2.4 примем К1=0,2; К2=0,05.



=250 (0,2+0,050,033+0,033)=58,66 м3/ч



Для ТЭЦ объемы водопотребления и водоотведения установок подпитки пароводяного цикла распределяются на электроэнергию и тепло пропорционально внутристанционным и внешним потерям (передача другим потребителям пара и конденсата). Потери воды за счет невозврата конденсата (Wневозвр) на ТЭЦ не являются потерями для электростанции, эта вода передается сторонним потребителям и ее учитывают как переданную воду и относят на отпуск тепла



=174 м3/ч



Внутристанционные потери (Wосн) на ТЭЦ учитывают как потери воды и относят на отпуск электроэнергии



=76 м3/ч



Расход сточной воды от ВПУ на отпуск электроэнергии, м3/ч, определяется по выражению:



=(58,6676)/250=17,8 м3/ч

Расход свежей воды, отнесенной на отпуск электроэнергии, м3/ч, определяется как сумма расходов очищенной воды и стоков, отнесенных на электроэнергию:

=76+17,8=93,8 м3/ч



Нормы водопотребления ВПУ основного цикла распределяются на два вида продукции:

на электроэнергию, м3/(МВтч),



=93,8/840=0,11 м3/(МВтч)



Нормы водоотведения:

на электроэнергию, м3/(МВтч),



=17,8/840=0,02

Норматив потерь от ВПУ, м3/(МВтч):



=76/840=0,09


3. Расчет индивидуальных норм и нормативов водопотребления и водоотведения в целом по ТЭС



3.1 Норма потребления свежей воды



Норма потребления свежей воды раскладывается на два вида продукции: на электрическую (, м3/(МВтч)) и тепловую энергию (, м3/Гкал). Норма потребления свежей воды на электроэнергию складывается из норм потребления свежей воды в системе охлаждения конденсаторов, системе ГЗУ и ВПУ. Так как в системе охлаждения нормы определяются для каждого турбоагрегата в отдельности, а в остальных системах – в целом по ТЭС, то  будет определяться для каждой турбины в отдельности, а норма потребления свежей воды в расчете на тепловую энергию () будет одинакова для всех турбин и равна сумме норм потребления свежей воды только системой ГЗУ, ВПУ и теплосетью:





=68,4+0,11=68,51 м3/(МВтч)



3.2 Норма потребления повторно или последовательно используемой воды на основные нужды ТЭС



При отсутствии системы ГЗУ – определяется как сумма норм потребления повторно или последовательно используемой воды на ВПУ, на промывку РВП, на химочистку оборудования, на промывку водогрейных котлов



=0,11+0,009+0,0007=0,1197 м3/(МВтч)


3.3 Норма потребления воды вспомогательными и подсобными производствами



На вспомогательные и подсобные производства потребляется только повторно или последовательно используемая вода, поэтому норма будет равна 

=0,42м3/(МВтч)



3.4 Норма потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды



На хозяйственно-питьевые нужды используется вода питьевого качества и норма в расчете на электрическую и тепловую энергию соответственно равна 

=0,03 м3/(МВтч).



3.5 Индивидуальные нормативы потерь



Индивидуальные нормативы потерь представляют собой сумму нормативов потерь воды на технологические, вспомогательные и хозяйственно-питьевые нужды и раскладываются на электроэнергию, м3/(МВтч), и тепло, м3/Гкал:

	норматив потерь в технологических системах





=0,65+0,09+0,009=0,75 м3/(МВтч)



	норматив потерь воды во вспомогательных и подсобных производствах рассчитывается только на электроэнергию и равен 



=0,00036 м3/(МВтч)



3.6 Норма водоотведения для основных технологических систем



В основных технологических системах норма водоотведения определяется в зависимости от наличия системы ГЗУ и раскладывается на два вида продукции:

при отсутствии системы ГЗУ эта норма равна сумме норм водоотведения от ВПУ и систем охлаждения конденсаторов, при расчете на электроэнергию, м3/(МВтч), или сумме норм водоотведения ВПУ и теплосети, при расчете норм на тепловую энергию, м3/Гкал





=65,5+0,02=65,52 м3/(МВтч)



3.7 Норма водоотведения для вспомогательного и подсобного производств

Эта норма принимается равной 



=0,419 м3/(МВтч).



3.8 Норма отведения хозяйственно-бытовых сточных вод



Эти нормы принимаются равными



=0,03 м3/(МВтч)


3.9 Баланс норм водопотребления и водоотведения



Для оценки достоверности расчетов проверяется баланс норм в целом по ТЭС



 

(68,51+0,03)*840=57691,2м3 

(66,70+0,03+0,419+0,8+0,00036)*840=57939,9м3

57939,9-57691,2-=248,7м3



Т.к исходной водой для вспомогательных и подсобных производств обычно является вода из системы охлаждения конденсаторов, то







Перепроверям баланс:



(68,51+0,03)*840=57691,2м3 

(67,44+0,03+0,419+0,8+0,00036)*840=57682,3м3

576999,1-57691,2-=7,9м3




Заключение



В данной курсовой работе были рассчитаны нормы ВО и ВП свежей воды, оборотной, воды на вспомогательные нужды. Нормы для системы охлаждения, промывки поверхностей нагрева котлов, системы ВПУ, теплосети. Составлен баланс ВП и ВО в целом по ТЭС, невязка баланса составила 7,9 м3 ,это можно объяснить тем, что мы округляли в процессе расчета. 







2