Насосная станция второго подъема

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение профессионального

высшего образования

«Сибирский государственный индустриальный университет»

КАФЕДРА «ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»













ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ



«НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЁМА»



по дисциплине «Насосные и воздуходувные станции»





СТУДЕНТ

________________ Т.Б

    (Подпись) 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

________________ Любовский З.Е

              (Подпись)





Новокузнецк 2010г.





Задание на курсовой проект

Вариант

Производительность, м3 /сут, 103

Расход при пожаре, л/с

Коэффициент часовой неравномерности Кч

Длина напорного водовода, км

Потери в сети города при максимальной подаче, м

Отметки уровней, м



























максимальный в РЧВ

минимальный в РЧВ

дна РЧВ

в водонапорной башне

в контррезервуаре

 в точке схода потоков

в конце водопр.сети

в точке пожара

земли у зданя на-сосной станции































11

60

75

1,30

8,6

15,1

51,5

47,1

45,6

-

89,9

67,2

-

68,1

55,7



Этажность застройки – 5, длина всасывающих водоводов 0,14 км







Содержание



Введение

1 Гидравлическая схема насосной станции

2 Расчетные подачи насосной станции

3 Напоры насосов

4 Расчёт характеристик водопроводной сети

5 Выбор насосов

6 Проектирование машинного зала	

6.1 Расчет машинного зала в плане	

6.2 Высотная компоновка машинного зала

6.3 Выбор трансформаторов

6.4 Подбор дренажных насосов

7 Расчет параметров насосной станции

Список использованных источников




Введение



Целями данного курсового проекта является: овладение навыками решения задач по гидравлическим расчётам, выбору насосов, анализу совместной работы насосов и водопроводной сети, компоновке оборудования и строительных конструкций, оценке занятости насосных агрегатов, расходу электроэнергии. 




1 Гидравлическая схема насосной станции



По данным задания принимается система с контррезервуаром в конце сети (рисунок 1).





Рисунок 1 – Гидравлическая схема насосной станции




2 Расчетные подачи насосной станции



Расчётные подачи станции вычисляются в таблице 1



Таблица 1 – Расчетные подачи станции

Подачи

Расчёт, л/с

Примечание

Максимальная

 Qст.макс = 0,9Рмакс Qсут/100 = =0,9*5,6*60000/(100*3,6) = 840 л/с

Pмакс=5,6,

Рмин=2,5; 

Минимальная

 Qст.мин = 1,1РминQсут/100 = =1,1*2,5*60000/(100*3,6)=458,3 л/с



При аварии на водоводах

Qав  0,7Qст.макс  0,7*840 =588 л/с



При пожаре

Qстп = Qст.макс + q = 840 +75=915 л/с



	




3 Напоры насосов



Подбираются трубопроводы для всасывающей и напорной линии. Количество всасывающих линий и напорных линий согласно 2, п.7.5, 7.6 должно быть не менее двух. Выполняется гидравлический расчет трубопроводов (таблица 2), с учетом того, что всасывающие трубы определяются на расход 840 л/с, а напорные на подачу Qн=840/2=420 л/с. Подбираются трубы согласно [2], материал - сталь, диаметры определяются по [3].

Всасывающие водоводы:

Потери во всасывающих водоводах, hвс, м, вычисляем по формуле



 , 				(1)



где - местные сопротивления – плавный вход в трубу, отвод и задвижка, 



∑вх=0,2 м,

∑о=0,6 м,

∑з=0,2 м

= 0,2+0,6+0,2=1,0 м;



Lвс – длина всасывающего водовода, Lвс = 0,14 км. 



hвс = 1*1,312/(2*10)+1,22*0,14=0,256м.



Напорный водовод:




Потери в напорных водоводах hн, м, составляют 



, 								(2)



где K – коэффициент, учитывающий местные потери, K=1,1;

Lн – длина напорного водовода, Lн = 8,6 км. 



Таблица 2 – Расчет всасывающих и напорных водоводов

Всасывающие водоводы

Напорные водоводы

Q, л/с

dу, мм

v, м/с

1000i

Число труб

Q, л/с

dу, мм 

v, м/с

1000i

Число труб

840

1000

1,31

1,22

2

420

800

1,07

1,97

2

Потери напора hвс =0,256

Потери напора hн=18,3



Определение напоров сведено в таблицу 3



Таблица 3 – Расчетные напоры

Напоры

 

Расчет

Примечание

Статические

max

Нмакс ст =Zдпсп-Zmin+hcв =

26м-свободный напор при max режиме

 

 

=67,2-47,1+26=46,1 м



 

транзит

Нтр ст = Zр-Zmin =

 

 

пожар

Нстп = Zдтп-Zд+10=

10м-свободный напор при пожаре

 

 

=68,1-45,6+10=32,5 м



 

авария

Нст =Нставария=46,1 м

 

Насосы

max

Нн=Нст+hн+hвс+hмз+hс+hвдм =

hмз=3м, hс=15,1м.

 

 

=46,1+18,3+0,3+3+15,1+3,84=86,64 м

 

 

пожар

Ннп=Нстп+Σh(Qп/Qmax)2 =

 

 

 

=32,5+40,54(915/840)2 =80,60 м

 

 

транзит

Ннтр=Нсттр+Σh(Qтр/Qmax)2 = 

 

 

 

=42,8+40,54(458,3/840)2 =54,86 м

 

 

авария

Ннав=Нстав+(Σh-hн) +4* hн = 

 

 

 

=46,1+(40,54-18,30)+2,5*18,30=114,54 м

 




Сумма потерь,будет равна 



 						(3)



где hмз – потери напора в пределах машинного зала, hмз=3м;

hс – потери в сети города, hс=15,1м;

hвдм – потери в диафрагме, определенные по формуле



 						(4)



где m – относительное сужение потока диафрагмой, m=0,2.





м.




4 Расчёт характеристик водопроводной сети



Характеристики водопроводной сети имеют вид



Нс = Нст + h = Нст + КQ2, 							(5) 



где Нст – высота подъёма воды, м; h – сумма потерь напора, м;

К = h/Q2 – коэффициент сопротивления водопроводной сети. 

При подаче воды в контррезервуар (транзит) и на тушение пожаров потери напора определяются по формулам



hтр = h(Qтр/Qмакс)2, 								(6)

hп = h(Qп/Qмакс)2; 								(7)



где Qмакс - максимальная подачи станции; Qмакс=0,840 л/с;

Qтр - подачи станции при транзите; Qтр=0,458 л/с

Qп - подачи станции при пожаре; Qп=0,915 л/с;

h – потери напора, м.

Коэффициенты сопротивления водопроводной сети будут равны



Кр=40,54/0,8402=57,45 с2/м5, 

Ктр=12,07/0,4582=57,54 с2/м5,

Кпож=48,10/0,9152=57,45 с2/м5,

Кав=68,44/0,5882=197,94с2/м5.



Расчёт характеристик водопроводной сети сводят в таблицу 4. 



Таблица 4 – Уравнения характеристик водопроводной сети

Расчёт характеристики сети, с2/м5

Примечание

Нс = 46,1+57,45*Q2

Рабочий

Нс = 42,8+57,54*Q2

Транзит

Нс = 35,2+57,45*Q2

Пожар

Нс = 46,1+197,94*Q2

Авария




5 Выбор насосов



Число рабочих насосов подобрано, руководствуясь соотношение 



n=Qмакс/Qмин , n=840/458,3=1,832 насоса



По расчетной подаче Qсут.макс = 840 л/с и напору Нн=86,64 м принимаются насосные агрегаты Д2000-100, n = 960 об/мин, D=855 мм, два рабочих с подачей Qн=840/2=420 л/с и два резервных согласно 2, п.7.3, уравнение напорной характеристики Н=121-75Q2. 

Правильность выбора насосов проверяется уравнением:



Hн=Hс.

	46,1+57,45Q2=121-75Q2/4

Q=991 л/с,

H=102,6 м.

∆Q=(Qд-Qр)/Qр*100=(991-840)/840*100=17,9 .

∆H=(Hд-Hр)/Hр*100=(102,6-86,6)/86,6*100=18,5.



Так как Qд превышает Qр более 10, то насосы подвергаются обточке рабочих колес. 

Диаметр обточенного колеса Добт , мм, определяется по формуле



Добт = , 									(8)



где Qобт – подача насоса с обточенным колесом;

Q – подача насоса с родным колесом; 

Добт - диаметр обточенного рабочего колеса.

		Значение Qпод находят из уравнения 

		Hн = КQ2, 										(9)

		где Н = КQ2 , её постоянная К = . 

		

		К = =122,7

		121-75Q2/4=122,7 Q2  Qпод = 0,925 м3/с.

		Добт =0,860*855/0,925 =795мм.

		

		В характеристике насоса с Добт начальную ординату а0обт вычисляют из соотношения Нобт = Нс, откуда

		

		ao -75 Q2/4 = 46,1+57,45 Q2  ao = 100 м.

		Получим Н=100 - 75.



Мощность электродвигателя находится по формуле



Nдв = KρgQ1нН1н/1000ηн , 							(10)



где Q1н, Н1н - подача и напор одного насоса;

ηн – КПД насоса при подачи Qн=420 л/с, ηн = 73%;

K – коэффициент запаса;



Nдв = 1,1*1000*9,8*420*86,6/1000*0,73=537 квт.



Таблица 5 – Насосные агрегаты



Параметры

Наименование, величина

Примечание

Расчётные подача и напор 

Qсут.макс =840 л/с; Нн=86,6 м

 

Марка и масса агрегата

Д2000-100, 8310 кг

 

Диаметр рабочего колеса

795 мм



Скорость вращения 

960 об/мин

 

Мощность электродвигателя

537 кВт

 

Число рабочих агрегатов

2

 

Число резервных агрегатов

2

 

Характеристика насоса

Н=100-75Q2

Рисунок 3

Габариты агрегата

35751550

Рисунок 4

Размер монтажного пятна

32721600

Рисунок 5





Рисунок 2 – Первоначальная характеристика насоса



Д2000-100 n=960 об/мин, Д=795мм






Рисунок 3 – Характеристика насоса после обточки рабочего колеса





Рисунок 4 – Габариты агрегата



К размерам рамы добавлено по 100 мм на каждую сторону – это монтажное пятно 3272 ×1600 мм (рисунок 4).






Рисунок 5 – Размеры монтажного пятна





Рисунок 6 – Присоединительные размеры




6 Проектирование машинного зала



6.1 Расчет машинного зала в плане



Арматура машинного зала (рисунок 7) позволяет ремонтировать любой участок трубопровода, клапан или задвижку при работе насосов Спецификация труб приведена в таблице 6, арматура и фасонные части - в таблице 7, расчетные размеры машинного зала - в таблице 8.





Рисунок 7 – Схема машинного зала



Таблица 6 - Спецификация труб

Трубопроводы

Позиция 

 Число труб

dу, мм

Q, л/с

V, м/с

Всасывающий

1

2

1000

840

1,31

Вс. коллектор

2

1

1000

840

1,31

Вс. соединит. тр.

3

4

800

420

1,07

Нап.соединит.тр.

4

4

800

420

1,07

Нап. коллектор

5

1

800

420

1,07

Напорный тр. 

6

2

800

420

1,07



Таблица 7 - Элементы схемы машинного зала

Наименование

Позиция

Марка, тип

Количество

dу, мм

L, мм

L1, мм

h, мм

Масса, кг



















Задвижка

7

30ч964нж

5

1000

1900

 

3835

5060

Задвижка

8

30ч915бр

13

800

1000

 

2215

2880

Обратный поворотный клапан

9

ИА44078

4

800

350

 

 

805

Тройник 

10

 

4

1000x800

2100

750

 

546

Тройник 

11

 

4

800

1700

 670

 

354

Сальниковый компенсатор

12



2

1000

650





650

Сальниковый компенсатор

13



10

800

650





496

Переход

14

 

4

800x500

685

650 

 



Переход

15

 

4

450x800

800

 635

 



Водомер

16

 

2











Отвод

17



2

1000









Вход в трубу

18



2











Вставка

19

 

2

1000

450

 

 

 

Вставка

20

 

1

1000

800

 

 

 

Вставка

21

 

2

800

1630

 

 

 



Таблица 8 – Расчётные размеры машинного зала, мм

Вдоль оси труб насоса № 1

Перпенд. оси труб насоса № 1

Вдоль всас. коллектора

Вдоль напорн. коллектора









От стены до задвижки 2315

От стены до оси насоса 1000

Тройник 750

Тройник 670

Задвижка 1900

Насос 1 – 3600

Задвижка 1900

Сальниковый компенсатор 650

Тройник 2100

Между агрегатами 1 и 2-1200

Сальниковый компенсатор 650

Задвижка 1000

Сальниковый компесатор 650

Насос 2 – 3600

Вставка 450

Вставка 1630

Задвижка 1000

Между агрегатами 2 и 3-1200

Тройник 2100

Тройник 1700

Переход 685

Насос 3 – 3600

Задвижка 1900

Задвижка 1000

Насосный агрегат 1550

Между агрегатами 3 и 4-1200

Вставка 800

Вставка 2102

Переход 800

Насос 4 - 3600

Тройник 2100

Тройник 1700

Обрат.клапан 350

от насоса до стены - 1000

Вставка 450

Вставка 1630

Задвижка 1000



Сальниковый компенсатор 650

Задвижка 1000

Сальниковый компенсатор 650



Задвижка 1900

Сальниковый компенсатор 650

Тройник 1700



Тройник 750

Тройник 670

Задвижка 1000

 





От задвижки до стены-2300

 







Для облегчения ремонтных работ принимаются сальниковые компенсаторы.

При проектировании машинного зала в плане соблюдаются необходимые размеры: между насосными агрегатами – 1200 мм, между агрегатом и стеной 1000мм. Для выполнения всех расчетных размеров принимаются трубные вставки. Вдоль всасывающего и напорного коллектора сумма длин всех элементов составляет 18000 мм, вдоль осей агрегатов сумма элементов составляет 20000 мм. Учитывая унифицированные строительные конструкции (кратность 6м), монтажную площадку 6x4 для въезда автомобиля типа КРАЗ, а также замену насосных агрегатов более мощными, принимается здание машинного зала 18x30м. Колонны располагают через 6м. Вспомогательная часть располагается в пристройке к зданию машинного зала длиной 10м. 




6.2 Высотная компоновка машинного зала



Заглубление машинного зала.

Отметки в подземной части машинного зала (рисунок 8):



верх корпуса насоса 47,1-0,5=46,6 м;

верх фундамента 46,6-1,660=44,94 м;

ось насоса 44,94+1,045=45,985м;

чистый пол 44,94-0,5=44,44м;

заглубление 55,7-44,44=11,26м.



Стандартная высота заглубленной части (кратная 1,5м) принимается равной 12м.





Рисунок 8 – Схема заглубления машинного зала



Для обеспечения свободного доступа к задвижкам и другой арматуре применяются площадки обслуживания. Их располагают вдоль коллекторов, на 0,6м ниже самой низкой задвижки: 48,3-0,6=47,7м.

Принимаются лестницы:

для доступа к заглубленной части - ширина лестницы 0,9м, угол наклона 450;

для доступа к площадке обслуживания – ширина 0,7м, угол наклона 600.

для доступа к отдельным задвижкам и переходов через трубы – ширина 0,6м, угол наклона 600.

Принимаются стандартные ворота 4,8 м5,4 м.

В качестве грузоподъемного механизма принимается мостовой кран, грузоподъемностью 10 тонн (рисунок 9).



Таблица 9 – Мостовой кран

Грузоподъёмность, т

Про -

Размеры, мм

Э. дв., квт

Масса, т



лёт, L, м

H

h

L1





10

10,5-34,5

1900

500

1200

7,5

17 – 34,9





Рисунок 9 – Мостовой кран



Принимается высотная схема насосной станции – полузаглубленный машинный зал. Высота надземной части строения определяется по формуле

	

	Нстр = hп + hгр + hс + hз + hгм + hкр + hзаз ; 	(11)

	

	где hп – высота грузовой платформы транспорта, 1,5 м;

	hгр – высота транспортируемого груза, здесь максимальная высота – высота задвижки 4,3м;

	hс – высота строп, hс=0,5 м;

	hгм – высота механизма мостового крана в стянутом состоянии, hгм=h= 0,5м;

	hкр – высота кранового оборудования, hкр = H= 1,9 м;

	hзаз – величина зазора, hзаз = 0,2 м;

	

	Нстр = 1,5+4,3+0,5+0,5+0,5+1,9 + 0,2 = 9,4м.

	

	Принимается стандартная высота верхнего строения 9,6м (рисунок 10).

	



Рисунок 10 – Высотная схема машинного зала



Для того, чтобы машинный зал имел хорошее естественное освещение, общая площадь оконных проемов Q принимается не менее 12,5% площади пола q, т.е



Q=0,125q=0,125*(30*18)=67,5м2.



На основании этого принимается 8 окон для заглубленной части машинного зала и 4 окна во вспомогательном помещении шириной каждого окна 3м и высотой 1,8м. В машинном зале также принимаются двери высотой 2,4м при их ширине 1м. Пол машинного зала выполняется с уклоном в сторону колодца для сбора дренажных вод. 



6.3 Выбор трансформаторов



Мощность силовых трансформаторов S, кВ·А, определяется по формуле



, 								(12)



где - коэффициент спроса, =1,1 (при мощности более 300квт);

 - мощность двигателей основных насосов (без резервных), кВт;

- коэффициент полезного действия (КПД) двигателя, =0,9-0,95, =0,95;

cos φ – коэффициент мощности электродвигателя, cos φ =0,85-0,9; cos φ =0,9;

10…50 – нагрузка от вспомогательного оборудования и освещения



 кВ·А.



Принимается два силовых маслонаполненных трансформаторов ТСМ 1000/6-10 с массой каждого 3300кг, длиной 1660мм, шириной 2570мм и высотой 2570мм. 




6.4 Подбор дренажных насосов



Подача дренажных насосов определяется по формуле



, 							(13)



где - суммарные утечки через сальники, q1=0,1 на один сальник, сальников 12; 



=0,1*12=1,2л/с;



q2 – фильтрация через стены и пол, определяется 



q2= 1,5+0,001W, 									(14)



где W - объем заглубленной части МЗ = 18*20*12=4320м3;



q2= 1,5+0,001*4320=5,82л/с, 

 л/с.



Принимается два дренажных насоса, марки ВКС 10/45, характеристики насоса приведены в таблице 9.



Таблица 9 – Дренажный насос

Марка

Подача, л/с

Напор, м

Мощность, квт

Габариты в плане

Нвакдоп, м

Масса, кг

ВКС 10/45

5,0-11,1

85-30

30

1200430

3

315




7 Расчет параметров насосной станции



Потери напора на участках сети в машинном зале сведены в таблицу 10.



Таблица 10 – Потери напора на участках

Участок сети

Поз. На рис. 5

Q, л/с

dу, мм

V, м/с



hуч, м

AB

1

840

1000

1,31



0,13



172

-

-

-

1,2





7

-

-

-

0,2





10



-

-

1,5



BC

10

840

1000

1,31

1,5

0,22



72

-

-

-

0,2





12

-

-

-

0,2





2

-

-

-

-





20

-

-

-

-





102

-

-

-

1,5



CD

13

420

800

1,07

0,2









0,2



8

-

-

-

0,2









0,2



14

-

-

-

0,1

0,09







0,1



3

-

-

-

-



EF

15

420

800

1,07

0,25

0,24



9

-

-

-

1,7





8

-

-

-

0,2





4

-

-

-

1,5





11

-

-

-

1,5



FM

112

420

800

1,07

3

0,18



82

-

-

-

0,4





5

-

-

-

-





21

-

-

-

-





13

-

-

-

0,2



MN

8

420

800

1,07

0,2

-



18

-

-

-

0,5





16

-

-

-

-





Σhуч=0,86м это значительно больше hмз=3м, поэтому данные таблиц требуется пересчитать.

Уравнение характеристик водопроводной сети при максимальном водопотреблении, работы станции на один или полтора водовода:



=18,3+0,3+0,86+15,1+3,84=38,4 м,

hп = h(Qп/Qмакс)2 = 38,4*(915/840)² = 45,5 м,

hтр = h(Qтр/Qмакс)2 = 38,4*(458/840)² = 11,4 м,

hав1 = (h-hн)+4*hн = (38,4-18,3)+4*18,3 = 73,3 м,

hав1,5 =(h-hн)+2,5*hн =(38,4-18,3)+2,5*18,3 = 64,15 м.

Кр=38,4/0,8402= 54,4л/с, 

Кпож=45,5/0,9152=54,4 с2/м5 ,

Ктр=11,4/0,4582=54,3 с2/м5,

Кав 1=73,3/0,5882=212,1с2/м5.

Кав 1,5=64,15/0,5882=194,5 с2/м5.

Hр =46,1+54,4Q2 м,

Hп =32,5+54,4Q2 м,

Hтр =42,8+54,3Q2 м,

Hав 1 =46,1+212,1Q2 м,

Hав 1,5 =46,1+194,5Q2 м.



Таблица 11 – Работа насосной станции

Q, л/с

HН, м

КПД,%

HН(1+2) м

HС.ДП м

HС.ТР м

HС.П м

HС.АВ1 м

HС.АВ1,5 м

0

100,0

 

100,0

46,1

42,8

32,5

46,1

46,1

50

99,8

19

100,0

46,2

42,9

32,6

46,5

46,4

150

98,3

43

99,6

47,3

44,0

33,7

49,7

49,2

250

95,3

60

98,8

49,5

46,2

35,9

56,2

54,7

350

90,8

70

97,7

52,8

49,5

39,2

65,9

63,0

450

84,8

75

96,2

57,1

53,8

43,5

78,9

74,0

550

77,3

73

94,3

62,6

59,3

49,0

95,1

87,8

650

68,3

68

92,1

69,1

65,8

55,5

114,5

104,4

750

57,8

 -

89,4

76,7

73,4

63,1

137,2

123,7

850

45,8

-

86,4

85,4

82,1

71,8

163,1

145,8

950

32,3

 -

83,1

95,2

91,9

81,6

192,3

170,6

1050

17,3

 -

79,4

106,1

102,8

92,5

224,7

198,2





Рисунок 11 - График работы насосной станции



График работы насосной станции (рисунок 11) выражает зависимость напоров, подач и КПД от характеристик водопроводной сети.



Таблица 12 -Расчёт графика водопотребления, л/с

Часы суток

Qрасч

Qн1

Qн2

К

0 - 1

500,01

420

840

3

1 – 2

533,344





3,2

2 – 3

416,675





2,5

3 – 4

433,342





2,6

4 – 5

583,345





3,5

5 – 6

683,347





4,1

6 – 7

733,348





4,4

7 – 8

816,683





4,9

8 – 9

816,683





4,9

9 – 10

933,352





5,6

10 – 11

816,683





4,9

11 – 12

783,349





4,7

12 – 13

733,348





4,4

13 – 14

683,347

420

840

4,1

14 – 15

683,347





4,1

15 – 16

733,348





4,4

16 – 17

716,681





4,3

17 – 18

683,347





4,1

18 – 19

750,015





4,5

19 – 20

750,015





4,5

20 – 21

750,015





4,5

21 – 22

800,016





4,8

22 – 23

800,016





4,8

23 – 24

533,344





3,2



График водопотребления (рисунок 12) выражает зависимость

		

Qрасч = QсутPt, 									(15) 



где Qрасч – расчётное водопотребление в разные часы суток; Pt – доля водопотребления в каждый час от Qсут





Рисунок 12 - Графика водопотребления

По рабочим точкам рисунка 11 определяются подачи Qнi, напоры Hнi и нi при работе одного, и двух насосов в рабочих режимах, а по графику рисунка 12 – сколько часов в сутки ti заняты эти насосы. По этим значениям вычисляются удельный расход электроэнергии, квт-ч/м3. 



Таблица 13 – Данные проекта насосной станции

Параметры

Рабочие режимы

авария (одна перемычка)

пожар



Q максимальный

Q минимальной







расчет

график

расчет

график

расчет

график

расчет

график

Число рабочих насосов

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

Q, л/с

420

840

630

850

458

870

588

550

915

950

H, м

56

86

69

87

84

85

114

96

78

82

η, %

73

-

64

73

-

73

-

60

-

75

t, ч/сут

 

 

 1

23

 

 

 

 

 

 



Действительная подача станции составляет 



Q=(1*0,63+23*0,85)*3600=72650 м3/сут. 



Расход электроэнергии определяется по формуле



, 					(16)



где Н1, Н2, – напоры, создаваемые при работе 1-го, 2-х насосов, м3;

ŋ1, ŋ2 – КПД при работе 1-го, 2-х насосов;

ŋдв – КПД двигателя, принимается ŋдв=0,95.

 кВт-ч.



Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/м3 определяется



, 										(17)

 кВт-ч/м3.




Список использованных источников



1 Любовский З.Е. Гидравлика и насосы. Новокузнецк, 2005.

2 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Нормы проектирования: СНиП 2.04.02-84*. М.: Стройиздат, 1985. 

3 Шевелёв Ф. А., Шевелёв А. Ф. Таблицы для гидравлического расчёта водопроводных труб. М.: Стройиздат, 1984. 

4 Карасёв Б. В. Насосные и воздуходувные станции.- Минск. «Высшая школа», 1990.