Здания и сооружения

Исходные данные к курсовой работе.



 Город, в котором  будет проводиться строительство- Владимир

 Температура внутреннего воздуха tв=18С°

 Материал стена кирпичная стена, отштукатуренная с внутренней стороны.

 Высота этажа-2,5 м.

 Междуэтажные и чердачные перекрытия - из крупноразмерного железобетонного 

     настила                   

 Кровля плоская из железобетонных плит по строительным балкам с техническим      

     чердаком.

 Глубина пола в подвале- 2,5 м.

 Толщина пола в подвале- 0,1 м.

 Расстояние от низа конструкции пола в подвале до подошвы фундамента- 0,4 м.

 Фундамент – ленточный.

 Расчетная среднесуточная температура воздуха в помещении, примыкающим к      наружным фундаментам = 15 С°	





1.Характеристики климатического района строительства и проектируемого здания



Влажностная зона- нормальная.

Средняя температура наиболее холодной пятидневки = -28 С°

Средняя температура наиболее холодных суток = -38 С°

Абсолютно минимальная температура = -28 С°

Средняя температура отопительного периода = -3,5 С°

Продолжительность отопительного периода – 231 день.

Средняя температура самого жаркого месяца- июль =11,9 С°

Скорость ветра 3,4 м/с.

Структура и характер грунта- пески средней крупности, средней плотности

Уровень грунтовых вод- 2,8 м.

Глубина промерзания грунтов – 1,4 м. 



Тип квартир

Кол-во квартир

Площадь м²



В секции

В доме

В квартире

В доме

В квартире

В доме

Трехкомнатная

1

1

45,08

45,08

73,69

73,69

Трехкомнатная

1

1

45,08

45,08

75,17

75,17

Трехкомнатная

2

2

45,08

90,16

73,90

147,8

Всего



4



180,32



296,6

Средняя квартира







45,08



74,16

Характеристика проектируемого здания



       Проектируемое двух этажное здание имеет 4 квартиры. На первом этаже 2 квартиры и на втором тоже 2 квартиры, но разные по общей площади.

       Для оценки обьемно-планировочных решений зданий применяют коэффициенты, характеризующие рациональность планировочных решений квартир- К1 и объемно планировочных решений зданий - К2.

         Коэффициент К1 –плоскостной архитектурно-планировочный показатель и рассчитывается по формуле:





К1=Аж/Ао=180,32/296,6=0,61





Где Аж – жилая площадь в доме, м²

      Ао – общая площадь в доме, м²                                         



        Коэффициент К2 – объемный показатель, определяющий объем здания, приходящий на единицу его функциональной площади. Для жилых зданий в качестве функциональной площади используется жилая площадь и рассчитывается так:





К2=Vз/Аж=1356,5/180,32=7,5



Где  Vз – строительный объем надземной части здания, м³



В жилых зданиях коэффициенты К2 и К1 должны находиться в следующих пределах: К1=0,54:0,64 и К2=4,5:10, следовательно, проектируемое здание, его архитектурно-планировочное решение отвечает предъявленным требованиям.



Строительные конструкции.



Конструктивная схема с поперечно несущими стенами.

      Фундаменты  -ленточные из бетона В 7.5 вариант сборные по ГОСТ 15580-85 и ГОСТ 13579-78.

      Стены наружные – из эффективного керамического кирпича М 75 по ГОСТ 530-80

     Стены внутренние – из силикатного полнотелого кирпича М 100 по ГОСТ 379-79

     Перекрытия – сборные железобетонные панели по серии 1.141.1 выпуск 60.63,63.Типоразмеров 6

     Перегородки – в жилых комнатах гипсобетонные плиты по ГОСТ 6428-83, вариант гипсокартонные на деревянном каркасе по серии 1.131.9-24 выпуск2.

     Санузлы – из полнотелого кирпича по ГОСТ 530=80.

     Лестница – сборные железобетонные ступени по ГОСТ 8717.1-84 типоразмеров 1

     Крыша – с холодным чердаком и не организованным стоком воды.

     Кровля – волнистые асбестоцементные листы по ГОСТ 204.30-84

     Двери наружные – по серии 1.136.5-19 остекленные и щитовые,типоразмеров 2.

     Двери внутренние – щитовой конструкции по серии 1.136.10,типоразмеров 4.

     Встроенное оборудование – шкафы и антресоли по серии 1.172.5-6, типоразмеров3.

     Полы – линолиум, керамическая плитка, бетонные.

     Отделка наружная – облицовка пустотелым красным  лицевым кирпичом по ГОСТ 7484-78, вариант штукатурка, органоселикатная окраска.

     Отделка внутренняя – обои в жилых комнатах и передних, масляная окраска на кухни и санузлах.





Инженерное оборудование.

		

Водопровод – хозяйственно-питьевой от наружной сети, напор у основания стояков 11.9 м.

Канализация – хозяйственно-бытовая в наружную сеть.

    Отопление – поквартирное от котлов КЧМ-2, работающих на твердом топливе, с нагревательными приборами- конвекторами КН-20, температура теплоносителя 95-70 С°

  Вентиляция – естественная

     Горячее водоснабжение – от колонок на твердом топливе.

    Газоснабжение – от газовых балконных установок сжижоного газа, к кухонным плитам.

     Электроснабжение – от внешней сети, напряжение 220-380 В.

     Освещение – лампами накаливания.

     Устройство связи – радиотрансляция, телефикация.

     Оборудование кухонь и санузлов – газовые плиты, унитазы, ванны, умывальники, мойки, водогрейные колонки на твердом топливе.





2.Теплотехнический расчет наружных стен.

      При расчете наружных стен необходимо не только подобрать ограждение, отвечающее теплотехническим требованиям, но и учесть его экономичность. Для этого в курсовой работе производиться теплотехнический расчет стен 2-х вариантов: кирпичной стены и 3-х слойная стена из железобетонных панелей с утеплителем из минеральных плит.

При расчете наружных стен определяют их сопротивление теплопередачи.Сопротивление теплопередаче Rо ограждающих конструкций принимают равным экономически оптимальному сопротивлению, но менее требуемого R отр по санитарно- гигиеническим нормам. 

 

Требуемое  (минимально допустимое) сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций определяют по формуле:

R отр = (tв- tн) / ( tв-τв)* Rв* n

R отр = (18+28)/6*0,133*1=1,02



Где   tв – расчетная температура внутреннего воздуха, принимается 18 С°

  tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, принимается по        СниПу [3]

            (tв-τв) = ∆tн – нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, С°; нормируется в зависимости от функционального назначения помещений  СниП[5] (для стен жилых домов ∆tн <=6 С°)

	Rв – сопротивление теплопередачи внутренней поверхности ограждения зависит от рельефа его внутренней поверхности; для гладких поверхностей стен Rв=0,133

 n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху; по СниП [5] n=1



     Расчетную температуру наружного воздуха tн принимают с учетом тепловой инерции Д ограждающих конструкций по СниП [3].При расчете ограждений сначала задаются величиной тепловой инерции Д.По ней выбирают расчетную температуру наружного воздуха tн и рассчитывают требуемое сопротивление теплопередачи R отр.



     В курсовом проекте расчеты проводятся при Д>7 (массивные конструкции), при этом расчетная зимняя температура наружного воздуха принимается как средняя температура наиболее холодной пятидневки : tн= -28 С° 

     

     В данной работе необходимо сделать расчет для двух стен: 1.кирпичная стена и 2. трех слойная  из железобетонных панелей с утеплителем из минераловатных плит. Что бы в дальнейшем можно было выбрать более эффективный вариант. 







Определение экономичного сопротивления теплопередаче:





Rо эк = √ Wо* Цо / Е* λ* Цм



Где  Цо – стоимость тепла 1 Гкал в руб.

        Wо – теплопотери за отопительный период, Гкал.

         Е – коэффициент эффективности капитальных вложений; Е=0,15

         λ  -  коэффициент теплопроводности материала стен, ккал/(м.ч.град)

        Цм – стоимость материала, руб./м 3

  



Для кирпичной стены

Для железобетонной с минеральным утеплителем

Цо= 298,15 руб./Гкал

Wо= 0,25 Гкал.

Е= 0,15

 λ = 0,81 ккал/(м.ч. град)

    Цм = 1600 руб./ м 3

  

Rо эк =√0,25*298,15/0,15*

0,81*1600=0,383

Цо= 298,15 руб./Гкал

Wо= 0,25 Гкал.

Е= 0,15

 λ = 0,7 ккал/(м.ч. град)

    Цм = 2000 руб./ м 3

 

Rо эк =√0,25*298,15/0,15*

0,7*2000=0,354





                                   Wо = (tв- tн.ср) * N * r * z * d /106

                          Wо = (18+3,5) * 231 * 24 * 1,4 * 1,5 /106 = 0,25



Где   tв – температура внутреннего воздуха, tв = 18 С°

         tн.ср – средняя температура отопительного периода, tн.ср = -3,5 С°

         N –отопительный период в течении года, N = 231 день

         z – отопительный период в течение суток, z =24 часа.

           r - коэффициент неучтенных теплопотерь за счет инфильтрации воздуха через не плотности оконных переплетов, стыков, утоненных стен за отопительными приборами и др.; r = 1.4

         d -коэффициент, учитывающий единовременные и текущие затраты при устройстве и эксплуатации готовых сооружений средств отопления, теплосетей и др.;d = 1.5



Для выбора сопротивления Rо соблюдается условие : если  Rо эк > Rотр 

то Rо = Rо эк ; если  Rо эк < Rотр ,то Rо = Rотр .При полученных расчетах для обоих видов стен Rо эк < Rотр , следовательно , Rо = Rотр=1,02





Толщина стен определяется по формуле:





δ=[Ro – (Rв + Rн + δ1/λ1 + δ2/λ2)]λ



Где  Rн =1 / αн   - сопротивление теплопередачи наружной        поверхности ограждения, м 2.ч. град/ккал; зависит от местоположения ограждения, для стен и покрытий северных районов Rн=0,05

          δ 1,2 – толщина слоя, м

        λ 1,2 - коэффициент теплопроводности материала слоя.



Для кирпичной стены

Для железобетонной с минераловатной плитой

Ro=1,02

Rв=0,133

Rн=0,05

 δ1=0,02 м     δ2=х м

λ1=0,65

λ=0,8141





δ=[1,02-(0,133+0,5+

0,02/0,65)]*0,8141=0,652

Ro=1,02

Rв=0,133

Rн=0,05

 δ1=0,03 м     δ2=х м

λ1=0,9

λ=0,75





δ=[1,02-(0,133+0,5+

0,03/0,9)]*0,75=0,605



Округляя до стандартного размера штучных изделий, толщина кирпичной стены: δ=0,625 м.=2,5 кирпича.



Расчет действительной величены тепловой инерции Д ограждающий    конструкций:



                                                  Д=∑Ri*Si



Где   Si – коэффициент теплоусвоения слоя материала, по СниП (5)

         Ri – термическое сопротивление отдельного слоя ограждения определяется по формуле:





                                                Ri= δi / λi





Для кирпичной стены

Для железобетонной с минераватной плитой

S1=10,7

Sштукатурки1=11,16

R1=0,652/0,81=0,805

Rштукатурки1=0,02/0,65=0,0308





Д1=0,3080*11,16+0,805*10,7=9,04

S2=17,98

Sштукатурки2=11,16

R2=0,605/0,9=0,672

Rштукатурки2=0,03/0,75=0,04





Д2=0,04*11,16+0,672*17,98=12,53





Изначальная величина Д>7 была выбрана верно, следовательно и значение tн имеет правильное значение.



Расчет фактического сопротивления теплопередаче:



                          Ro=Rв+δ1/λ1+δ2/λ2+Rн



Для кирпичной стены

Для железобетонной с минераловатной плитой

Ro=0,133+0,02/0,65+0,652/0,8141

+0,05=1,02

Ro=0,133+2*(0,03/0,9)+0,605/0,75

+0,05=1,65



При этом полученные результаты соответствуют требованию: Rо >= Rотр



Расчет приведенных затрат (руб./м²  стены)



                                      Пi = С io +Е*Кi



Где  С io – текущие затраты на отопление, руб./м²  стены в год.

         Кi – единовременные затраты (стоимость стены по вариантам), руб./м²  

          i - номер варианта ограждающей конструкции (i=1,2) 



                                                  С io= Woi* Цо/ Roi

                           С io=0,25*298,15/1,02=73,08 руб./м²  в год



                                                        Кi = δi + Цмi



Для кирпичной стены

Для железобетонной с минеральной плитой

С o1=73,08

Е=0,15

К1=δ1+Цм=0,652*1600=1043 руб./м²  





П1=73,08+0,15*1043=229,56 руб./м²

стены

Сo2=73,08

Е=0,15

К2=δ2+Цм=0,605*2000=1210 руб./м²  





П1=73,08+0,15*1210=254,58 руб./м²

стены



        Сравнив полученные результаты, можно сделать вывод, что строительство дома с кирпичными стенами дешевле, чем  из трех слойной железобетонной панели с минераловатной плитой,т.к. П1=229,56 руб./м² стены<П2=254,58 руб./м² стены, т.е. приведенные затраты руб./м² кирпичной стены являются минимальными.



Расчет коэффициента теплопередачи (Вт/м² град Сº) ограждающих конструкций:





                                               К=1/Rо=1/1,02=0,980



3.Расчет фундамента



         При определении глубины заложения фундамент в соответствии со СниП 2.02.01-83 (4 ) учитывают следующие основные факторы: влияние климата(глубину промерзания грунтов), инженерно-геологические, гидрологические и конструктивные особенности.

         Расчетную глубину сезонного промерзания определяют по формуле:



                                df = d1=kn*dfn=0.5*1.44=0.72



Где    kn – коэффициент влияния теплового режима здания, принимаемый для       наружных фундаментов отапливаемых сооружений; СниП(4) kn=0,5

          dfn – нормативная глубина промерзания определяется по карте глубины промерзания  dfn=1,44



         Глубину заложения внутренних фундаментов отапливаемых зданий принимают без учета промерзания, но не менее 0,5 м.

         Влияние геологии и гидрологии строительной площадки на глубину заложения фундамента d2 определяется по СНиП (4).Определяется величина df+2, которая сравнивается с dw (уровнем грунтовых вод), и исходя из полученного соотношения назначается глубина заложения фундамента d2.



                                             d2=0.72+2=2.72



Затеи определяется влияние конструктивного характера на глубину  заложения фундамента d3. Величина d3 определяется как сумма значений глубины (db) и толщины (hcf) пола в подвале и толщины слоя грунта от подошвы фундамента до низа конструкции пола в подвале (hs).



                          d3= db+hcf+hs=2.5+0.1+0.4=3 м.





         При окончательном назначении глубины заложения фундамента d принимают равным максимальному значения из величин:d1=0.72 м;    d2=0.27 м; d3=3 м. Следовательно d3=max=3 м.



Далее определяется площадь подошвы фундамента:



А=Fν/Ro-γ*d

Где   Fν – расчетная нагрузка, приложенная к обрезу фундамента кН/м.

         Ro – расчетное сопротивление грунта основания, СниП (4); Ro=400 кПа

γср – средний удельный вес фундамента и грунта на его уступах. Обычно принимается при наличии подвала равным от16 до 19 кПа/м³ ; γср=18кПа/м³





         Для определения расчетной нагрузки, приложенной к обрезу фундамента, необходимо рассчитать постоянные и временные нагрузки.Нормативные нагрузки определяются по СниП (2) в соответствии с конструктивным решением здания.

         С учетом постоянных и временных нагрузок определяются нагрузки на фундамент наружной стены на уровне планировочной отметки грунта (по обрезу фундамента). Для этого предварительно на плане этажа здания выделяется грузовая площадь, которая определяется следующими контурами: расстояние между осями оконных проемов вдоль здания и половиной расстояния в чистоте между стенами поперек здания. Грузовая площадь Аг равна произведению длин сторон полученного четырехугольника.(Масштаб данного проекта – М:  1см=3 м.)



Аг=1,1*3*0,7*3=6,93



         Эту грузовую площадь принимают постоянной, пренебрегая ее уменьшением на первом этаже за счет увеличения ширины наружных и внутренних стен.

Постоянные нормативные нагрузки



Наименование нагрузки

Величина нагрузки

От веса покрытия

1,5

От веса чердачного перекрытия с утеплителем

3,8

От веса междуэтажного перекрытия

3,6

От веса перегородки

1,0

От веса карниза

2,0

От веса 1м. Кирпичной кладки

18



Временные нормативные нагрузки



Наименование нагрузки

Величина нагрузки

Снеговая на 1 м² горизонтальной проекции кровли

1,5

На 1 м²  проекции чердачного перекрытия

0,7

На 1 м²  проекции междуэтажного перекрытия

2,0



         φn1-коэффициент сочетания, применяется при количестве перекрытий 2 и более.Для квартир жилых зданий он определяется по формуле:



φn1=0,3+0,6/ √n=0.3+0.6/ √2=0.725



Где  n- общее число перекрытий, от которых рассчитываются нагрузки    фундамента.





Расчет постоянных нагрузок



Наименование нагрузки

Расчет нагрузки

Величина нагрузки

Вес покрытия

Нормат.нагрузка*Аг

1,5*6,93=10,39

Вес чердачного перекрытия

Нормат.нагрузка*Аг

3,8*6,93=26,33

Вес n междуэтажных перекрытий

Нормат.нагрузка*Аг*n

3,6*6,93*3=74,84

Вес перегородок на n этажах

Нормат.нагрузка*Аг*n

1,0*6,93*3=24,4

Вес карниза и стены выше чердачного перекрытия

(Норм.нагрузка на карниз+толщина стены*пролет*норм нагр. Кирпич.кладки)*расстояние между осями оконных проемов

2,0*0,625*10,8*18

*3,3=801,9

Вес цоколя и стены 1-ого этажа за вычетом веса оконных проемов на длине, равной расстоянию между осями оконных проемов

Толщина стены 1-ого этажа*(высота цоколя и 1-го эт.*расстояние между осями оконных проемов высота оконного проема*длина оконного проема)*норм.нагрузка кирпичной кладки

0,625*(4*3,3-1,5*

1,5)*18=123,19

Вес стены со 2-ого этажа и выше за вычетом веса оконных проемов

Толщина стены*(высота этажа*расстояние между осями оконных проемов высота оконного проема*длина оконного проема)*кол-во этажей*норм.нагрузка кирпичной кладки

0,625(3*3,3-1,5

*1,52*18=170,75

Итого постоянная нагрузка



1232,34



Расчет временных нагрузок:



Наименование нагрузки

Расчет нагрузки

Величина нагрузки

Снеговая нагрузка

Нормат.нагрузка*Аг

1,5*6,93=10,39

На чердачное перекрытие

Нормат.нагрузка*Аг

0,7*6,93=4,85

На n междуэтажных перекрытий с учетом коэф-та φn1

Нормат.нагрузка*Аг*n* φn1

2*6,93*3*0,725

=30,145

Итого временная нагрузка



45,38





        Далее все нагрузки суммируются, и определятся расчетная нагрузка на 1м наружной стены. Для этого нужно общую нагрузку (временную+постоянную) разделить на расстояние между осями оконных проемов вдоль здания.



                                  Fv=1232,34+45,38/3=425,91



         После определения расчетной нагрузки можно произвести расчет площади подошвы фундамента:



А=425,91/400-18*3=1,23 м²



         Определив площадь подошвы фундамента, получаем требуемую ширину подошвы фундамента: для ленточного фундамента b=А/1м=1,23.

Поперечное сечение расчетного фундамента























4.Расчет технико-экономических показателей проекта

         Оновными технико-экономическими показателями проектов жилых домов приняты:

         1 .показатели сметной стоимости строительства

         2. объемно-планировочные показатели

         3. показатели затрат труда и расхода материалов

         4. показатели, характеризующие степень унификации сборных эл-тов.

         5. годовые эксплуатационные затраты.



Средняя рыночная стоимость 1 м жилья в городе Владимир-9375 руб.≈300$



Технико-экономические показатели

Наименование

Ед. измерения 

Значение показателя

Показатели сметной стоимости строительства

Стоимость самого здания

$

88980

1. на 1 квартиру



22248

2.на 1 м² жилой площади



493

3.на 1 м² полезной площади



300

4. на 1 м³ здания



66

Объемно-планировочные показатели

Общий строительный объем здания

м³

1356,5

1. на 1 м² жилой площади (К2)



7,5

2. на 1 квартиру



18,3

Объем типового этажа на 1м²  жил.площади по этажу

м³

4,29

Отношение жилой площади к полезной (К1)

м²/ м²

0,61

Средняя жилая площадь на 1 квартиру

м²

45,08

Средняя полезная площадь на 1 квартиру

м²

74,16



























3