Расчет потребного воздухообмена при общеобменной вентиляции

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ



























Практическая работа по теме:



«Расчет потребного воздухообмена
при общеобменной вентиляции».

















Студент: Бакачёв А.И.

шифр: 96009

группа: 1201 (МТ-1)

вариант: №9































Москва, 2001 г.

Габариты помещения

Устойчивая мощность оборудования

Число раб. Чел.

Категория тяжести работ

Наименование вредного вещества

Количество вредного вещества
мг/ч

ПДК вредного вещества мг/м3

длина

ширина

высота













100

48

7

180

30

тяжелая

ацетон

50000

200

Условие:







Решение:



Объем воздуха, необходимый для отвода избыточного тепла, определяется по формуле:



…



где

	- объем приточного воздуха необходимый для отвода избыточного тепла, м3/ч

	- теплоемкость воздуха,

	=



	- плотность воздуха,



	- температура воздуха удаляемого из помещения



Для Москвы



…



где

	- тепло, поступающее в помещение от различных источников,



	- тепло расходуемое стенами зданий и уходящее с нагретыми материалами,



…



…

где

	- тепло, выделяемое станками с электродвигателями,



	- коэффициент, учитывающий загрузку станков, одновременность и режим их работы.

	=



	- общая установочная мощность электродвигателя,

	=



…



…



т.к. у нас не дано горячих поверхностей.



Количество тепла, вносимое солнечной энергией:



…



где

	- тепло, вносимое солнечной энергией,



	- площадь световой поверхности,



…



	- количество тепловой энергией, вносимое через световую поверхность в м2,

	=



	- коэффициент, учитывающий вид застекления и его чистоту



При двойном остеклении и металлических переплетах рам



…



…

где

	- тепло, выделяемое рабочими



	- количество рабочих



	- тепло, выделяемое одним рабочим

	=



…



…



Тепло, расходуемое через стены, окна, световые фонари, двери, не утепленные полы:



…



где

	- площадь поверхности ограждения



	- коэффициент теплоотдачи



	- температура воздуха (внутреннего и наружного)



Вследствие того, перепад температуры воздуха внутри здания и снаружи (tв-tн) в летний период небольшой (3…5 грудусов) и величины коэффициентов    и     так же незначительны (    = 4…12,   = 0,4…0,9), то при расчете             ,           можно не учитывать.



С учетом сказанного:



…



…



где

	- температура приточного воздуха



…



…



Объем воздуха, необходимый для поддержания концентрации вредных веществ в заданных пределах:



…



где

	- количество вредных веществ в воздухе

	=



	- концентрация вредных веществ в удаляемом воздухе (не должна превышать ПДК)

	=



	- концентрация вредных веществ в приточном воздухе, принимается из условия:

	=



…



Потребный воздухообмен:



	=

	=

	>   , из этого следует, что   принимаем равной  

	=



Кратность воздухообмена по формцле:



…



где

	- потребный воздухообмен



	- внутренний свободный объем помещения



…



…


Использованная литература:



1. Методическое руководство по выполнению раздела охраны труда в дипломных проектах для спец. 0501 (проект цеха участка) Москва, 1982г.