Испытание электромагнитного реле тока

ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РЕЛЕ ТОКА




Цель работы: Испытать реле тока РТ-40/0,6 и дать заключение о пригодности реле, сравнив полученные результаты с техническими данными.



Ход работы



3.1 Познакомились с устройством и электрической схемой испытуемого реле. Тип реле РТ-40/0,6. Цифрами обозначена принятая маркировка зажимов (рис. 3.1). Для согласованного включения катушек, реле должно быть включено в цепь крайними зажимами 2 и 8. При последовательном соединении обмоток − накладкой соединяются средние зажимы 6 и 4; при параллельном соединении используются две накладки − между 2 и 4, 6 и 8. Цифра под дробью в марке реле, обозначается максимальный ток срабатывания реле.





2

4

6

8

1

3

5

7

IK

IK

Рисунок 3.1 - Схема включения реле тока РТ-40/0,6.



3.2. Познакомились со схемой испытания, измерительными приборами и регулирующими устройствами.

3.3. Установили указатель тока срабатывания реле в крайнее левое положение - 0,15А.

3.4. Включили питание стенда.

3.5. Выводя сопротивление реостата плавно увеличили ток в цепи до срабатывания (замыкания) контактов реле. Записали значение тока возврата IB1 в таблицу.

3.6. Вводя сопротивление реостата плавно уменьшили ток в цепи до срабатывания (размыкания) контактов реле.

3.7. Проделали пункты 3.3−3.6 для значений тока 0,18А; 0,21А; 0,24А; 0,27А; 0,3А. Данные опытов занесли в таблицу.



Таблица 3.1 - Данные опытов

Iуст. , (А)

IC , (А)

IB , (А)

КВ

0,15

0,12

0,103

0,9

0,18

0,1475

0,13625

0,94

0,21

0,178

0,16875

0,88

0,24

0,20875

0,18875

0,86

0,27

0,254

0,2245

0,72

0,3

0,295

0,25

0,77



3.8. Определили значение коэффициента возврата КВ по формуле:



КВ =, (3.1)



КВ1 =0,103/0,12=0,858 (А);

КВ2 =0,13625/0,1475=0,924 (А);

КВ3 =0,16875/0,178=0,948 (А);

КВ4 =0,18875/0,20875=0,904 (А);

КВ5 =0,2245/0,254=0,884 (А);

КВ6 =0,25/0,295=0,847 (А).



3.9. Для одной рабочей уставки (0,21А), путём пятикратного измерения определили значение погрешности (отклонения) тока срабатывания реле относительно заданной установки. Результаты измерений занесли в таблицу.

Таблица 3.2 - Результаты измерений

γС , (%)

Iуст. , (А)

IC, P1 , (А)

IC, P2 , (А)

IC, P3 , (А)

IC, P4 , (А)

IC, P5 , (А)

5.89

0.27

0.2375

0.249

0.2575

0.254

0.25



 (3.2)



где



Iср.=ΣIC /5,

Iср.=(0,2375+0,249+0,2575+0,254+0,25)/5=0,2541 (А),

γС =(0,21-0,19) ∙100 0,27 = 5.89 (%).



Вывод: Данное реле тока не пригодно для работы, так как отклонение составляет 5.89%, а допустимое значение максимального отклонения для реле тока не должно превышать 5%. И допустимое отклонение коэффициента возврата не должно превышать 0,03%, а оно в пределах нормы. Значит по допустимому отклонению коэффициента реле тока пригодно. Эти различия связаны с пониженным напряжением.