Коммунальная энергетика водоснабжение и водоотведение

2



ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Донецкий институт городского хозяйства

Кафедра финансового учета и аудита















Контрольная работа

по дисциплине «Коммунальная энергетика, водоснабжение и водоотведение»

Вариант 8





Выполнила студентка группы ______________

__________________________

Руководитель ____________________________

















Донецк 2007г.





Исходные данные



В работе необходимо выполнить технико-экономическое обоснования одного из двух сравнительных вариантов. Сравнение можно производить для одной и той же тепловой мощности на горячее водоснабжение, зависящей от числа жителей, но могут присоединяться по различным схемам к тепловой сети, например:

1) Параллельную с параллельной, но в одном варианте скорость воды внутри трубок принять 0,7м/с, а во втором 1,5 м/с

2) Параллельную с двухступенчатой смешанной, но скорость внутри трубок принять одинаковой 1м/с, для одной и той же тепловой мощности.

3) Параллельную с двухступенчатой последовательной, при тех же условиях, что и в п.2.

При определении тепловой мощности на отопление зданий, удельный объем здания, приходящийся на одного человека равен 50…60 куб.м/чел

Тогда суммарный объем зданий по каждому варианту можно определить Vн=(50…60)хm,куб.м



Параметр

t, ˚C

m, чел

Kr=f(U)

а, л/чел.сутки 



185

550

-

90



Определение расчетного теплового потока на нужды горячего водоснабжения.



, где

 - среднечасовой расход теплоты на горячее водоснабжение

Кч – коэффициент часовой неравномерности, принимается 2…2,4

Среднечасовой расход теплоты определяется 

, где

Кс – коэффициент суточной неравномерности, равен 1,2…1,3

m-число потребителей горячей воды

а-норма расхода горячей воды на 1 человека в сутки, принимается а=80…100(л/чел) в сутки

b-норма расхода с учетом общественных зданий, принимается 5…20л/чел в сутки

tr – температура горячей воды, tr=55˚C

tx3-температура холодной воды, в зимнее время tx3=+5˚C



Тогда, расчетный тепловой поток на нужды водоснабжения





Выбор схемы присоединения водоподогревательной системы горячего водоснабжения



Присоединение водоподогревательной системы горячего водоснабжения должно определяться

А) при  - по двухступенчатой схеме;

Б) при  - по параллельной схеме

Максимальный часовой расход теплоты на отопление определяется

, где

qо – удельная отопительная характеристика

Vн – объем здания по наружному обмеру

tвн – усредненная расчетная температура внутреннего воздуха в здании

tн.о. – расчетная для отопления температура наружного воздуха

η – поправочный коэффициент на тепловую характеристику, зависящий от расчетной для отопления температуры наружного воздуха.

n-количество зданий, присоединенных к данному тепловому пункту.


4. Тепловой расчет отопительной установки



Примем варианты сравнения схем присоединения водоподогревателей к тепловой сети: параллельную с параллельной, но в одном варианте скорость воды внутри трубок принять 0,7м/с, а во втором 1,5 м/с.

Расход сетевой воды, проходящей через межтрубное пространство подогревателя

, где

С – теплоемкость воды, 4,19кДж/(кг*град)

 - температура сетевой воды на входе в подогреватель (принимается по температурному графику). Можно принять 70˚С.

 - то же на выходе из подогревателя, принимается 30-35˚С

Расход водопроводной воды, при максимальной нагрузке горячего водоснабжения

, где tг – расчетная температура воды на горячее водоснабжение, принимается 60-65˚С

Подбор типа водоподогревателя производится с таким расчетом, чтобы скорость воды внутри трубок была в пределах wmp=0,8-1,5м/с и общие потери давления ΔРmp=40 – 60 кПа. Возьмем в качестве водоподогревателей:

В первом варианте  ОСТ 34-588-68 с длиной подогревателя 2300, отношение наружного  и внутреннего диаметра 76/69, живое сечение трубок 0,00108 кв.м, межтрубное пространство 0,00233 кв.м., поверхность нагрева одной секции 0,65 кв.м, кол-во трубок 7.

Во втором варианте длина подогревателя 2340, отношение наружного и внутреннего диаметра 89/82, живое сечение трубок 0,00185кв.м, межтрубное пространство 0,00287 кв.м., поверхность нагрева одной секции 1,11 кв.м., количество трубок 12. 

Скорость воды внутри трубок

, где ρ – плотность воды





Согласно условию, мы взяли два сравнительных варианта: для первого скорость воды внутри трубок 0,7м/с, во втором 1,5м/с. 

Скорость сетевой воды в межтрубном пространстве





Средняя температура сетевой воды



Средняя температура подводной воды

, tг=60˚С, tх3=5˚С

Коэффициент теплопередачи от сетевой воды к наружной поверхности трубок



, где

dэ – эквивалентный диаметр межтрубного пространства.

	

Коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности трубок к водопроводной воде



, где

dmp – внутренний диаметр трубок = 0,014м

Коэффициент теплопередачи от сетевой к водопроводной воде



, где

m=0,8-0,85 – коэффициент, учитывающий загрязнение трубок

δmp=0,001 – толщина стенки трубок

λmp –коэффициент теплопроводности латуни, принимается 104,7

Средний температурный напор в подогревателе

, где

Δtδ, Δtм – больший и меньший перепады температур в подогревателе

При противотоке



Необходимая поверхность нагрева подогревателя



, где

 - максимальный расход на горячее водоснабжение

Количество стандартных секций подогревателя







Гидравлический расчет подогревателя

Для секционных подогревателей с внутренним диаметром трубок 0,014м потери давления составят

, где

n- коэффициент, учитывающий зарастание трубок, можно принять равным 4.

m – коэффициент гидравлического сопротивления одной секции подогревателя, принимается 0,75.





Потери давления в межтрубном пространстве

А) Для I ступени



Б) Для II ступени





l – длина секции подогревателя

λ – коэффициент гидравлического трения, принять 0,04

Σξ – суммарный коэффициент местных потерь, можно принять 13,5



Баланс гидравлических потерь



Суммарные потери давления в системе горячего водоснабжения при питании из городского водопровода должны подчиняться неравенству



Если суммарные потери давления превысят располагаемое давление ΔРр в водопроводе, то необходима установка насосов.



Подбор повысительного и циркулярного насоса



Необходимое давление (напор) повысительного насоса определяется разностью между суммарными потерями давления в системе горячего водоснабжения и располагаемым давлением городского водопровода.



По этому давлению и расчетному расходу воды подбирается насос.

Давление, которое должен развивать циркулярный насос, определяется

, где

ΔР1 и ΔР2 – потеря давления в подающем и циркулярном трубопроводах.

ΔРтр.ц – потеря давления в подогревателе при циркулярном расходе.

К установке принимают два насоса: рабочий и резервный.



Технико-экономическая часть



Таблица 1. Сравнительные данные по двум вариантам подсоединения водоподогревателя



№ варианта

ώтр, м/с

F, кв.м

ΔРтр, кПа

ΔРм.тр, кПа

Вариант 1

1,29

5035

20466

87376

Вариант 2

0,75

7281

5906

25208



Для определения капиталовложений можно принять удельную стоимость теплообменника С=90…130 грн/кв.м

Тогда капиталовложения

К1 = С * F1 = 100*5035 = 503500 грн

К2 = С*F2 = 100 * 7281 = 728100 грн

Принимаем первый вариант, т.к. расчетная поверхность меньше на 2246 кв.м. и капиталовложений меньше на 224616 грн.





Список использованной литературы





Справочник проектировщика/ Под. Ред. Николаева А.А., М. 1965

Справочник по теплоснабжению и вентиляции/ Щекин, Кореневский. К. 1976

Теплоснабжение/А.А.Ионин, Хлебов. М. 1982