九　火薬庫の暖房設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置の状況及び暖房設備の燃焼しやすい物との隔離の状況を、目視等又は図面により検査する。
十　第二十四条第十号の火薬庫の照明設備
十　火薬庫の照明設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。
十一　第二十四条第十一号の火薬庫の屋根及び小屋組
十一　火薬庫の屋根の外面及び小屋組の材質並びに盗難及び火災を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。
十二　第二十四条第十二号の避雷装置
十二　避雷装置の有無を、目視等により検査する。
十三　第二十四条第十三号の土堤
十三　土堤の有無を、目視等により検査する。
十四　第二十四条第十四号の防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置並びに警戒設備
十四　防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置並びに警戒設備の設置の状況を、目視等又は図面により検査する。
十五　第二十四条第十五号の天井裏又は屋根に講ずる盗難を防止するための措置
十五　火薬庫の天井裏又は屋根に講ずる盗難を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。
十六　第二十四条第十六号の盗難を防止するための措置
十六　見張人を常時配置しない火薬庫の盗難を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査するとともに、盗難を防止するための装置を設置している場合には、当該装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。
３　地上覆土式一級火薬庫の基準
一　第二十四条の二において準用する第二十四条第一号、第六号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号並びに第二十五条第四号及び第七号に掲げる検査項目
一　前項第一号、第六号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号並びに次項第五号及び第七号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二　第二十四条の二第一号の火薬庫の構造
二　火薬庫の構造及び材質を、目視等及び図面により検査し、及び外部構造の壁及び内部構造の壁の厚さ並びに間隔を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
三　第二十四条の二第二号の火薬庫の基礎
三　火薬庫の基礎及び排水の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。
四　削除
四　削除
五　第二十四条の二第四号及び第五号の火薬庫の覆土
五　火薬庫の覆土の状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該覆土の勾配及び厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配及び厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
４　地中式一級火薬庫の基準
一　第二十五条において準用する第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号に掲げる検査項目
一　第二項第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二　第二十五条第一号の火薬庫の設置場所
二　火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。
三　第二十五条第二号の火薬庫の構造
三　火薬庫の防湿構造及び材質を、目視等及び図面により検査する。
四　第二十五条第三号の火薬庫の外壁と岩壁との間の空間
四　火薬庫の外壁と岩壁との間の空間の排水の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。
五　第二十五条第四号の火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口の扉
五　火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口の扉の設置状況及び盗難を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は巻尺その他の測定器具を用いた測定等により検査する。
六　第二十五条第六号の火薬庫の地盤の厚さ
六　火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
七　第二十五条第七号の火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置
七　火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。
５　地下式一級火薬庫の基準
一　第二十五条の二において準用する第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号並びに第二十五条第四号に掲げる検査項目
一　第二項第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号並びに第四項第五号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二　第二十五条の二第一号の火薬庫の設置場所
二　火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。
三　第二十五条の二第二号の火薬庫の構造
三　火薬庫の構造及び材質を、目視等及び図面により検査し、及び外部構造の壁と内部構造の壁との間隔を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
四　第二十五条の二第三号の外部構造と内部構造との間の空間
四　火薬庫の外部構造と内部構造との間の空間の排水の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。
五　第二十五条の二第五号の搬出入用トンネル
五　搬出入用トンネルの設置の状況及び衝動波防止の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。
六　第二十五条の二第六号の昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備
六　昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備の設置の状況及び構造を、目視等及び図面により検査する。
七　第二十五条の二第七号の放爆用トンネル
七　放爆用トンネルの設置の状況を、目視等及び図面により検査し、及び放爆用トンネルの断面積を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の値を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
八　第二十五条の二第八号の火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さ
八　火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判断できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
九　第二十五条の二第九号及び第十号の土かぶり
九　火薬庫の土かぶりの状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該土かぶりを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
十　第二十五条の二第十一号の警戒設備
十　警戒設備の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。
６　地上式二級火薬庫の基準
一　第二十六条第一項において準用する第二十四条第一号、第四号、第五号、第七号、第七号の二、第九号から第十一号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる検査項目
一　第二項第一号、第四号、第五号、第七号、第七号の二、第九号から第十一号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二　第二十六条第一項第一号の火薬庫の構造
二　火薬庫の構造、材質並びに盗難及び火災を防止するための措置の状況を、目視等及び図面により検査する。
三及び四　削除
三及び四　削除
五　第二十六条第一項第二号の避雷装置
五　避雷装置の有無を、目視等により検査する。
六　第二十六条第一項第三号の土堤
六　土堤の有無を、目視等により検査する。
七　第二十六条第一項第四号の他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離
七　他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。
７　地中式二級火薬庫の基準
一　第二十六条第二項において準用する第二十四条第七号、第七号の二、第十号及び第十六号並びに第二十五条第六号に掲げる検査項目
一　第二項第七号、第七号の二、第十号及び第十六号並びに第四項第六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二　第二十六条第二項第一号の火薬庫の構造
二　火薬庫に講ずる盗難を防止するための措置の状況を、目視等及び図面により検査する。
三　第二十六条第二項第二号の穴を掘って設けられた火薬庫
三　丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘って設けられた火薬庫の材質を、目視等により検査する。
８　地上式三級火薬庫の基準
一　第二十七条第一項において準用する第二十四条第四号から第十一号まで、第十五号及び第十六号に掲げる検査項目
一　第二項第四号から第十一号まで、第十五号及び第十六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二　第二十七条第一項第一号の火薬庫の壁
二　火薬庫の壁の材質を、目視等により検査し、及び当該壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
三　削除
三　削除
四　第二十七条第一項第三号の火薬又は爆薬と火工品とを同時に貯蔵する火薬庫の隔壁
四　火薬又は爆薬と火工品を同時に貯蔵する火薬庫に設けられた隔壁の設置の状況及び材質を、目視等及び図面により検査し、及び当該隔壁の厚さを、巻き尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。
五　第二十七条第一項第四号の火薬庫の入口
五　火薬庫の入口及び消火の活動のために必要な措置の状況を、目視等又は図面により検査する。
六　第二十七条第一項第五号の火薬庫の土堤
六　土堤又は簡易土堤の有無を、目視等により検査する。
９　地中式三級火薬庫の基準