一　第二十七条第二項において準用する第二十四条第六号から第七号の二まで及び第十六号、第二十五条第一号から第四号まで及び第七号並びに第二十七条第一項第三号に掲げる検査項目
一　第二項第六号から第七号の二まで及び第十六号、第四項第二号から第五号まで及び第七号並びに前項第四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二　第二十七条第二項第一号の火薬庫の地盤の厚さ
二　火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
三　第二十七条第二項第二号の火薬庫の設置場所
三　火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。
１０　水蓄火薬庫の基準
一　第二十七条の二第一号の火薬庫の壁及び底面
一　火薬庫の壁及び底面の材質並びに火薬庫の壁及び底面が堅固で、かつ、水が漏れるおそれがないことを、目視等及び図面により検査し、及び当該壁及び底面の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
二　第二十七条の二第二号の火薬庫の屋根
二　火薬庫の屋根に講ずる盗難及び火災を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。
三　第二十七条の二第三号の火薬庫の設備
三　火薬庫に設置されている水位計及び自動供給装置の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。
四　第二十七条の二第四号の火薬類が流失することを防止するための措置
四　火薬類が流失することを防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。
１１　横穴式水蓄火薬庫の基準
一　第二十七条の三において準用する第二十七条の二第三号及び第四号に掲げる検査項目
一　前項第三号及び第四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二　第二十七条の三第一号の火薬庫の内面
二　火薬庫の内面が堅固で、かつ、水が漏れるおそれがないことを、目視等及び図面により検査する。
三　第二十七条の三第二号の火薬庫の前面の擁壁
三　火薬庫の前面の擁壁の材質及び構造を、目視等により検査する。
四　第二十七条の三第三号の火薬庫の前面の擁壁の出入口
四　火薬庫の前面の擁壁に設けられた出入口の水漏れを防ぐ措置の状況を、目視等により検査する。
五　第二十七条の三第四号の火薬庫に講ずる盗難を防止するための措置
五　火薬庫の出入口に講ずる盗難を防止するための措置の状況を、目視等により検査する。
１２　実包火薬庫の基準
一　第二十七条の四第一項の基準
イ　第二十七条の四第一項において準用する第二十四条第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる検査項目
イ　第二項第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
ロ　第二十七条の四第一項第一号の火薬庫の壁
ロ　火薬庫の壁の材質を、目視等により検査し、及び当該壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
ハ　第二十七条の四第一項第二号の火薬庫の屋根
ハ　火薬庫の屋根の材質を、目視等により検査し、及び当該屋根の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
二　第二十七条の四第二項の基準
イ　第二十七条の四第二項において準用する第二十四条第一号、第二号、第四号、第六号から第十号まで及び第十六号に掲げる検査項目
イ　第二項第一号、第二号、第四号、第六号から第十号まで及び第十六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
ロ　第二十七条の四第二項第一号の火薬庫の壁及び屋根
ロ　火薬庫の壁及び屋根の材質を、目視等により検査し、並びに当該壁及び屋根の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
ハ　第二十七条の四第二項第二号の火薬庫の窓
ハ　窓が設けられていないことを、目視等により検査する。
ニ　第二十七条の四第二項第三号の警戒設備
ニ　警戒設備の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。
ホ　第二十七条の四第二項第四号の火薬庫における地震動に対する安全性
ホ　火薬庫における地震動に対する安全性を、目視等及び図面により検査する。
１３　煙火火薬庫の基準
一　第二十八条において準用する第二十四条第一号、第四号、第六号から第十二号まで及び第十四号に掲げる検査項目
一　第二項第一号、第四号、第六号から第十二号まで及び第十四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二　第二十八条第一号の火薬庫の構造
二　火薬庫の構造、材質、基礎及び排水の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。
三　削除
三　削除
四　第二十八条第二号の火薬庫の壁
四　火薬庫の壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
五　削除
五　削除
六　第二十八条第四号の火薬庫の土堤
六　土堤、簡易土堤又は防爆壁の有無を、目視等により検査する。
１４　がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の基準
一　第二十九条において準用する第二十四条第一号に掲げる検査項目
一　第二項第一号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二　第二十九条第一号のがん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構造
二　がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構造及び防火の措置を、目視等又は図面により検査する。
三　第二十九条第二号のがん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉
三　がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉に講ずる盗難を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。
１５　避雷装置の基準
１５　第三十条の避雷装置の位置、型式、構造、材質等を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。
１６　土堤の基準
一　第三十一条第一号の土堤の内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁までの距離
一　内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。
二　第三十一条第二号の切通の出入口を設けた土堤の構造
二　切通の出入口を通して火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁を見ることができない構造となっていることを、目視等により検査する。
三　第三十一条第三号のトンネルの出入口を設けた土堤の構造
三　トンネルの出入口を通して火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁を見ることができない構造となっていることを、目視等により検査する。
四　第三十一条第四号の土堤の勾配
四　土堤の勾配を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
四の二　第三十一条第四号の二の土堤の高さ
四の二　土堤の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
四の三　第三十一条第四号の三の土堤の頂部の厚さ
四の三　土堤の頂部の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
五　第三十一条第五号の堤脚を土留とする土堤
五　堤脚を土留とする土堤の内面の材料を記録により検査し、及び土留の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
六　第三十一条第六号の土堤を兼用するときの通路
六　土堤を兼用するときの通路の有無を目視等により検査する。
七　第三十一条第七号の土堤の堤面
七　土堤の崩壊を防止するための措置の状況を、目視等により検査する。
１７　簡易土堤の基準
一　第三十一条の二において準用する第三十一条第一号から第三号まで及び第六号に掲げる検査項目
一　前項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二　第三十一条の二第一号の簡易土堤の勾配
二　簡易土堤の勾配を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
二の二　第三十一条の二第一号の二の簡易土堤の高さ
二の二　簡易土堤の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
二の三　第三十一条の二第一号の三の簡易土堤の頂部の厚さ
二の三　簡易土堤の頂部の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
三　第三十一条の二第二号の簡易土堤の土留
三　簡易土堤の土留並びに当該土留の側壁板及び支柱の材質を、目視等又は図面により検査する。
四　第三十一条の二第三号の簡易土堤の頂部
四　簡易土堤の頂部の雨水の浸入を防ぐ構造を、目視等及び図面により検査する。
１８　防爆壁の基準