十五　第五十三条第二号ホの貯槽から火気を取り扱う施設までの距離
十五　貯槽の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
なお、規定の距離を確保することができないものであって、当該貯槽と火気を取り扱う施設との間に漏えいした液化石油ガスが流動することを防止するための施設を設けているものについては、当該施設の設置状況を目視及び図面により検査する。
十六　第五十三条第二号ヘの貯槽間の距離
十六　貯槽の外面から他の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
十七　第五十三条第二号トの貯槽のさく、へい等
十七　貯槽のさく、へい等の設置状況を目視により検査する。
十八　第五十三条第二号チの貯槽の朱書
十八　貯槽の周囲から朱書の状況を目視により検査する。
十九　第五十三条第二号リの貯槽の材料
十九　貯槽に使用されている材料を図面及び記録により検査する。
二十　第五十三条第二号ヌの貯槽の欠陥
二十　貯槽に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視及び記録により検査する。
二十一　第五十三条第二号ルの貯槽の腐しょくを防止する措置
二十一　貯槽の腐しょくを防止する措置を目視及び記録により検査する。
二十二　第五十三条第二号ヲの貯槽の基礎
二十二　貯槽の基礎の状況を図面及び記録により検査し、貯槽の支柱と基礎の緊結状態を目視により検査する。
二十三　第五十三条第二号ワの貯槽の耐圧試験及び気密試験
二十三　貯槽について、耐圧試験設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上（第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・三倍以上）の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験（その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上（第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・一倍以上）の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験）又はその記録により検査する。また、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
二十四　第五十三条第二号カの貯槽の肉厚
二十四　貯槽の肉厚を肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
二十五　第五十三条第二号ヨの貯槽の圧力計及び安全弁
二十五　貯槽の圧力計の設置状況を目視により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。また、安全弁の設置状況を目視により検査し、その機能を安全弁作動試験用器具を用いた作動試験又はその記録により検査する。
二十六　第五十三条第二号タの貯槽の安全弁の放出管
二十六　貯槽の安全弁の放出管の開口部の位置及び設置状況を巻尺その他の測定器を用いた測定又は目視により検査する。
二十七　第五十三条第二号レの貯槽の液面計等
二十七　貯槽の液面計及び止め弁の設置状況を目視により検査し、止め弁の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十八　第五十三条第二号ソの貯槽の受入管及び供給管に設けるバルブ
二十八　貯槽の受入管及び供給管に設けたバルブの設置状況を目視により検査する。
二十九　第五十三条第二号ツの貯槽の受入管及び供給管に設ける緊急遮断装置等
二十九　貯槽の受入管及び供給管に設けた緊急遮断装置の設置状況を目視により検査し、当該緊急遮断装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十　第五十三条第二号ネの貯槽及びその支柱の温度上昇を防止するための措置
三十　貯槽及びその支柱について、その構造の耐熱性及び冷却用散水装置その他の冷却装置の設置状況を目視及び記録により検査し、当該冷却装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十一　第五十三条第二号ナの貯槽の液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備
三十一　貯槽から漏えいした液化石油ガスが滞留するおそれのある場所に設けた当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視、図面及び記録により検査し、当該検知警報設備の機能を作動試験等又はその記録により検査する。
三十二　第五十三条第二号ラの貯槽の静電気を除去する措置
三十二　貯槽の静電気を除去する措置の設置状況を目視及び記録により検査する。
三十三　第五十三条第二号ムの貯槽の防消火設備
三十三　貯槽に設置された防消火設備の設置状況を目視及び図面により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十四　第五十三条第二号ウの貯槽の受入管及び供給管に設けたバルブ等の操作に係る措置
三十四　貯槽の受入管及び供給管に設けたバルブ等の開閉方向等の明示、バルブに係る受入管及び供給管の液化石油ガスの流れの方向の表示の措置の状況を目視又は記録により検査する。
三十五　第五十三条第二号ヰの耐震設計構造物の耐震に関する性能
三十五　耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視、図面及び記録により検査する。
三十六　第五十三条第三号の液化石油ガスの供給を中断することなく容器交換できる設備
三十六　液化石油ガスの供給を中断することなく容器交換できる設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
三十七　第五十三条第四号（第十八条第四号の貯蔵設備、気化装置及び調整器の液化石油ガスの供給数量）
三十七　貯蔵設備、気化装置及び調整器の液化石油ガスの最大消費数量を供給しうることを目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
三十八　第五十三条第四号（第十八条第五号のバルブ、集合装置、供給管及びガス栓の欠陥）
三十八　バルブ、集合装置、供給管及びガス栓に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視により検査する。
三十九　第五十三条第四号（第十八条第六号のバルブ、集合装置及び供給管の腐しょく防止措置）
三十九　バルブ、集合装置及び供給管の腐しょく防止措置を目視、図面及び記録により検査する。
四十　第五十三条第四号（第十八条第七号のバルブ、集合装置及び供給管の材料）
四十　バルブ、集合装置及び供給管に使用されている材料を図面及び記録により検査する。
四十一　第五十三条第四号（第十八条第八号イの充てん容器等又は貯槽と調整器の間に設置される管の耐圧試験）
四十一　容器と調整器の間に設置される管について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。
四十二　第五十三条第四号（第十八条第八号ロの調整器とガスメーターの間に設置される管の耐圧試験）
四十二　調整器とガスメーターの間に設置される管について、耐圧試験設備を用いた〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。
四十三　第五十三条第四号（第十八条第八号ハの二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管の耐圧試験）
四十三　二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管について、耐圧試験設備を用いた〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。
四十四　第五十三条第四号（第十八条第八号ニの容器と集合管又は調整器を接続する管の引張試験）
四十四　充てん容器等と集合装置に係る集合管若しくは調整器を接続する管又は調整器と硬質管を接続する硬質管以外の管について引張試験設備を用いた一キロニュートン以上の力で行う引張試験又はその記録により検査する。
四十五　第五十三条第四号（第十八条第十号のバルブ、集合装置、気化装置及び供給管の漏えい試験）
四十五　バルブ、集合装置、気化装置及び供給管について、漏えい試験設備を用いた漏えい試験又はその記録により検査する。
四十六　第五十三条第四号（第十八条第十九号イの気化装置の欠陥）
四十六　気化装置に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視及び記録により検査する。
四十七　第五十三条第四号（第十八条第十九号ロの気化装置の耐圧試験）
四十七　気化装置について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。
四十八　第五十三条第四号（第十八条第十九号ハの気化装置の構造）
四十八　気化装置の構造が直火で直接液化石油ガスを加熱する構造でないことを目視及び図面により検査する。
四十九　第五十三条第四号（第十八条第十九号ニの気化装置の液化石油ガスの流出を防止する措置）
四十九　気化装置の液化石油ガスの流出を防止する措置について目視及び図面により検査する。
五十　第五十三条第四号（第十八条第十九号ホの気化装置の温水部の凍結を防止する措置）
五十　気化装置の温水部の凍結防止の措置状況を目視、図面及び記録により検査する。
五十一　第五十三条第四号（第十八条第二十号イの調整器の欠陥及び液化石油ガスへの適合）
五十一　調整器に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること及び消費する液化石油ガスに適合したものであることを目視により検査する。
五十二　第五十三条第四号（第十八条第二十号ロの調整器の耐圧性能及び気密性能）
五十二
（１）　調整器（二段式減圧用二次側のものを除く。）の高圧部について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査し、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた一・五六メガパスカル以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。