一　第二十七条の三において準用する第二十七条の二第三号及び第四号に掲げる検査項目
一　前項第三号及び第四号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二　第二十七条の三第一号の火薬庫の内面
二　火薬庫の内面の維持管理状況を、目視等により検査する。
三　第二十七条の三第二号の火薬庫の前面の擁壁
三　火薬庫の前面の擁壁の維持管理状況を、目視等により検査する。
四　第二十七条の三第三号の火薬庫の前面の擁壁の出入口
四　火薬庫の前面の擁壁に設けられた出入口の水漏れを防ぐ措置の維持管理状況を、目視等により検査する。
五　第二十七条の三第四号の火薬庫に講ずる盗難を防止するための措置
五　火薬庫の出入口に講ずる盗難を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。
１２　実包火薬庫の基準
一　第二十七条の四第一項の基準
イ　第二十七条の四第一項において準用する第二十四条第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる検査項目
イ　第二項第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
ロ　第二十七条の四第一項第一号の火薬庫の壁
ロ　火薬庫の壁の維持管理状況を、目視等により検査する。
ハ　第二十七条の四第一項第二号の火薬庫の屋根
ハ　火薬庫の屋根の維持管理状況を、目視等により検査する。
二　第二十七条の四第二項の基準
イ　第二十七条の四第二項において準用する第二十四条第一号、第二号、第四号、第六号から第十号まで及び第十六号に掲げる検査項目
イ　第二項第一号、第二号、第四号、第六号から第十号まで及び第十六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
ロ　第二十七条の四第二項第一号の火薬庫の壁及び屋根
ロ　火薬庫の壁及び屋根の維持管理状況を、目視等により検査する。
ハ　第二十七条の四第二項第二号の火薬庫の窓
ハ　窓が設けられていないことを、目視等により検査する。
ニ　第二十七条の四第二項第三号の警戒設備
ニ　警戒設備の維持管理状況を、目視等により検査する。
ホ　第二十七条の四第二項第四号の火薬庫における地震動に対する安全性
ホ　火薬庫における地震動に対する安全性を、目視等及び図面により検査する。
１３　煙火火薬庫の基準
一　第二十八条において準用する第二十四条第一号、第四号、第六号から第十二号まで及び第十四号に掲げる検査項目
一　第二項第一号、第四号、第六号から第十二号まで及び第十四号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二　第二十八条第一号の火薬庫の構造
二　火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。
三　削除
三　削除
四　第二十八条第二号の火薬庫の壁
四　火薬庫の壁の維持管理状況を、目視等により検査する。
五　削除
五　削除
六　第二十八条第四号の火薬庫の土堤
六　土堤、簡易土堤又は防爆壁の維持管理状況を、目視等により検査する。
１４　がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の基準
一　第二十九条において準用する第二十四条第一号に掲げる検査項目
一　第二項第一号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二　第二十九条第一号のがん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構造
二　がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。
三　第二十九条第二号のがん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉
三　がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。
１５　避雷装置の基準
１５　第三十条の避雷装置の維持管理状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。
１６　土堤の基準
一　第三十一条第一号の土堤の内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁までの距離
一　内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。
二　第三十一条第二号の切通の出入口を設けた土堤の構造
二　切通の出入口の維持管理状況を、目視等により検査する。
三　第三十一条第三号のトンネルの出入口を設けた土堤の構造
三　トンネルの出入口の維持管理状況を、目視等により検査する。
四　第三十一条第四号の土堤の勾配
四　土堤の勾配を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
四の二　第三十一条第四号の二の土堤の高さ
四の二　土堤の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
四の三　第三十一条第四号の三の土堤の頂部の厚さ
四の三　土堤の頂部の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
五　第三十一条第五号の堤脚を土留とする土堤
五　堤脚を土留とする土堤の維持管理状況を、目視等により検査し、及び土留の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
六　第三十一条第六号の土堤を兼用するときの通路
六　土堤を兼用するときの通路の維持管理状況を、目視等により検査する。
七　第三十一条第七号の土堤の堤面
七　土堤の崩壊を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。
１７　簡易土堤の基準
一　第三十一条の二において準用する第三十一条第一号から第三号まで及び第六号に掲げる検査項目
一　前項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二　第三十一条の二第一号の簡易土堤の勾配
二　簡易土堤の勾配を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
二の二　第三十一条の二第一号の二の簡易土堤の高さ
二の二　簡易土堤の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
二の三　第三十一条の二第一号の三の簡易土堤の頂部の厚さ
二の三　土堤の頂部の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
三　第三十一条の二第二号の簡易土堤の土留
三　簡易土堤の土留並びに当該土留の側壁板及び支柱の維持管理状況を、目視等により検査する。
四　第三十一条の二第三号の簡易土堤の頂部
四　簡易土堤の頂部の維持管理状況を、目視等により検査する。
１８　防爆壁の基準
１８　第三十一条の三の防爆壁の維持管理状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。
別表第五
（第四十四条の七関係）
項目
完成検査に係る認定の基準
一　本社の体制について
イ　保安に係る基本姿勢
経営者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、及び維持されていること。
ロ　保安管理
一　役付役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、及び文書化されていること。
二　保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映することが明確に定められ、及び文書化されていること。
三　保安管理部門の長は、申請その他の認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、及び文書化されていること。
四　事業所内において認定完成検査実施者の行う検査（以下「認定完成検査」という。）を実施する組織（以下「検査組織」という。）の行う検査の実施状況の不備及び検査結果が火薬類取締法関係法令に基づく技術上の基準等に適合していない場合の改善勧告（以下「検査管理」という。）を行う検査組織以外の組織（委員会等を含む。以下「検査管理組織」という。）が、適切な検査管理を実施していることを、保安管理部門の長が管理する体制になつていることが明確に定められ、及び文書化されていること。
五　保安管理部門の長は、経験十五年以上（製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。）で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、保安管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。
イ　令第十六条第一項第一号に規定する製造所の本社にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ　令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所の本社にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。