（２）　一定時間の経過により作動するもの
（３）　（１）及び（２）の機能を併せ有するもの
空だき防止機能の機構
（１）　熱感知式のもの
（２）　水位式のもの
（３）　その他のもの
給湯部の有無
（１）　あるもの
（２）　ないもの
給湯部の構造
（１）　先止め式のもの
（２）　元止め式のもの
給湯の方式
（１）　一缶二水路式のもの
（２）　二缶二水路式のもの
（３）　二缶三水路式のもの
（４）　その他のもの
表示液化石油ガス消費量
（１）　１０キロワット以下のもの
（２）　１０キロワットを超え１２キロワット以下のもの
（３）　１２キロワットを超え１６キロワット以下のもの
（４）　１６キロワットを超え２４キロワット以下のもの
（５）　２４キロワットを超え３４キロワット以下のもの
（６）　３４キロワットを超え４０キロワット以下のもの
（７）　４０キロワットを超え５６キロワット以下のもの
（８）　５６キロワットを超え６７キロワット以下のもの
（９）　６７キロワットを超えるもの
開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブ
メーンバーナーの材質
（１）　アルミニウム合金鋳物製のもの
（２）　ステンレス鋼製のもの
（３）　アルミニウムめつき鋼製のもの
（４）　ほうろう鋼製のもの
（５）　その他のもの
液化石油ガス量切替装置の有無
（１）　あるもの
（２）　ないもの
点火の方式
（１）　電気点火式のもの
（２）　その他のもの
燃焼方式
（１）　赤火式のもの
（２）　ブンゼン式のもの
（３）　表面燃焼式のもの
立ち消え安全装置の構造
（１）　再点火型のもの
（２）　その他のもの
炎検出部の機構
（１）　熱電対式のもの
（２）　フレームロッド式のもの
（３）　その他のもの
停電時の立ち消え安全装置の作動方式
（１）　バーナーの炎が消えないもの
（２）　バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの
（３）　バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
自動温度調節装置の有無
（１）　あるもの
（２）　ないもの
時限装置の有無
（１）　あるもの
（２）　ないもの
設置の方式
（１）　屋内式のもの
（２）　屋外式のもの
屋内式機器の給排気の方式
（１）　開放式のもの
（２）　自然給排気式のもの
（３）　強制給排気式のもの
不完全燃焼防止機能に係る検知部の機構
（１）　熱電対式のもの
（２）　フレームロッド式のもの
（３）　その他のもの
設置の形態
（１）　据置形のもの
（２）　つり下げ形のもの
（３）　壁掛け形のもの
ガスの取入部の構造
（１）　ねじ式のもの
（２）　迅速継手式のもの
伝熱方式
（１）　放射型のもの
（２）　自然対流型のもの
（３）　強制対流型のもの
カセットこんろ用燃料容器の使用の有無
（１）　使用するもの
（２）　使用しないもの
表示液化石油ガス消費量
（１）　２．２キロワット以下のもの
（２）　２．２キロワットを超え３．４キロワット以下のもの
（３）　３．４キロワットを超え４．４キロワット以下のもの
（４）　４．４キロワットを超え５．７キロワット以下のもの
（５）　５．７キロワットを超え７．０キロワット以下のもの
（６）　７．０キロワットを超え１１キロワット以下のもの
（７）　１１キロワットを超え１６キロワット以下のもの
（８）　１６キロワットを超えるもの
ガス漏れ警報器
検知部との関係（警報部を有する場合に限る）
（１）　一体型
（２）　分離型
検知方式（検知部を有する場合に限る）
（１）　接触燃焼式
（２）　半導体式
（３）　その他のもの
信号出力端子の有無（検知部を有する場合に限る）
（１）　あるもの
（２）　ないもの
中継器の構造（中継部を有する場合に限る）
（１）　主電源を有するもの
（２）　その他のもの
受信部の構造（受信部を有する場合に限る）
（１）　電圧計及び予備電源を有するもの
（２）　その他のもの
戸外ブザーの有無
（１）　あるもの
（２）　ないもの
低圧ホース
内径
（１）　７ミリメートル以下のもの
（２）　７ミリメートルを超え１０ミリメートル以下のもの
（３）　１０ミリメートルを超え１５ミリメートル以下のもの
対震遮断器
構造
（１）　感震部
（２）　制御部
（３）　遮断部
（４）　（１）及び（２）の構造を併せ有するもの
（５）　（１）及び（３）の構造を併せ有するもの
（６）　（２）及び（３）の構造を併せ有するもの
（７）　（１）、（２）及び（３）の構造を併せ有するもの
感震部の構造
（１）　磁石式のもの
（２）　落球式のもの
（３）　その他のもの
遮断部の位置
（１）　ガスメーターの内部でガス通路を閉ざす構造のもの
（２）　その他のもの
復帰安全機構の有無
（１）　あるもの
（２）　ないもの
取付部のねじの呼び
（１）
１／２
のもの
（２）
３／４
のもの
（３）　１のもの
（４）
１　１／４
のもの
（５）
１　１／２
のもの
（６）　２のもの
（７）　その他のもの
別表第３
（第１１条、第１３条関係）
１
一般要求事項
（１）
安全原則
イ
液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設計されるものとする。
ロ
液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガス器具等の安全性を確保するために、形状が正しく設計され、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であるものとする。
（２）
安全機能を有する設計等
イ
液化石油ガス器具等は、１（１）の原則を踏まえ、危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有するよう設計されるものとする。
ロ
液化石油ガス器具等は、１（２）イの規定による措置のみによつてはその安全性の確保が困難であると認められるときは、当該液化石油ガス器具等の安全性を確保するために必要な情報及び使用上の注意について、当該液化石油ガス器具等又はこれに附属する取扱説明書等への表示又は記載がされるものとする。
ハ
別表第一第十四号又は第十六号の液化石油ガス器具等にあつては、ガス漏れ又は地震による被害を防止するための機能を有するよう設計されるものとする。
（３）
供用期間中における安全機能の維持
液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガス器具等に通常想定される供用期間中、安全機能が維持される構造であるものとする。
（４）
使用者及び使用場所を考慮した安全設計
液化石油ガス器具等は、想定される使用者及び使用される場所を考慮し、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計されているものとする。
（５）
耐熱性等を有する部品及び材料の使用
液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガス器具等に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。
２
危険源に対する保護
（１）
火災の危険源からの保護
液化石油ガス器具等には、発火又は発熱によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、適切な構造の採用、難燃性の部品及び材料の使用その他の措置が講じられるものとする。
（２）
火傷の防止
液化石油ガス器具等には、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼすおそれがある温度とならないこと、発熱部が容易に露出しないこと等の火傷を防止するための設計その他の措置が講じられるものとする。
（３）
液化石油ガス器具等自体又は外部から加わる作用によつて生じる機械的な動作を原因とする危害の防止
イ
液化石油ガス器具等には、それ自体が有する不安定性による転倒、可動部又は鋭利な角への接触等によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、適切な設計その他の措置が講じられるものとする。
ロ
液化石油ガス器具等には、通常起こり得る外部からの作用により生じる危険源によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、必要な強度を持つ設計その他の措置が講じられるものとする。
（４）
無監視状態での運転を考慮した安全設計
液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガス器具等に通常想定される無監視状態での運転においても、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計されているものとする。
（５）
始動、再始動及び停止による危害の防止
イ
液化石油ガス器具等は、不意な始動によつて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。
ロ
液化石油ガス器具等は、動作が中断し、又は停止したときは、再始動によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。
ハ
液化石油ガス器具等は、不意な動作の停止によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。
（６）
異常燃焼又は有害な燃焼ガスの発生による危害の防止
液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において、異常燃焼又は有害な燃焼ガスの発生により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設計その他の措置が講じられるものとする。
（７）
感電に対する保護
液化石油ガス器具等は、使用場所の状況及び電圧に応じ、感電のおそれがないように、次に掲げる措置が講じられるものとする。
（イ）
危険な充電部への人の接触を防ぐこと。
（ロ）
接触電流は、人体に影響を及ぼさないように抑制されていること。
（８）
絶縁性能の保持
液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において受けるおそれがある内外からの作用を考慮し、かつ、使用場所の状況に応じ、絶縁性能が保たれるものとする。
（９）
ガス漏れによる被害の防止