ぽう
させた場合において、消火に要する時間は三分以内であること。
二
別図第六に示すＡ火災模型（高発
泡
ぽう
用）に点火し、点火一分三十秒後に五分間連続して発
泡
ぽう
させた場合において、残炎が認められず、かつ、発
泡
ぽう
終了後十分以内に再燃しないものであること。
（拡散係数）
第十四条
泡
あわ
水溶液（水成膜
泡
あわ
消火薬剤に係るものに限る。以下本条において同じ。）の拡散係数は、温度二十度の
泡
あわ
水溶液をＪＩＳＫ八四六四に適合するシクロヘキサンを用いてＪＩＳＫ二二四一に定める切削油剤試験方法により測定した場合において、三・五以上でなければならない。
変質試験後の
泡
あわ
水溶液についても同様とする。
（容器）
第十五条
泡
あわ
消火薬剤の容器は、次の各号の一に該当するもの又はこれらと同等以上の耐食性、耐撃性等を有するものでなければならない。
一
ＪＩＳＺ一六〇一に適合する鋼製タイトヘッドドラム
二
ＪＩＳＺ一六二〇に適合する鋼製ペール
三
ＪＩＳＺ一七〇六に適合するポリエチレンかん
（表示）
第十六条
泡
あわ
消火薬剤の容器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
一
種別
二
型式
三
泡
あわ
消火薬剤の容量
四
使用温度範囲
五
取扱い上の注意事項
六
製造年月
七
製造番号
八
製造者名又は商標
九
型式番号
第三章　大容量
泡
あわ
放水砲用
泡
あわ
消火薬剤
（比重）
第十七条
大容量
泡
あわ
放水砲用
泡
あわ
消火薬剤の比重は、第五条に定める方法により測定した場合又はＪＩＳＫ〇〇六一に定める比重瓶法により温度二十度の大容量
泡
あわ
放水砲用
泡
あわ
消火薬剤をハーバード型比重瓶を用いて測定した場合において、同条の表の上欄に掲げる
泡
あわ
消火薬剤の種別に応じ同表下欄に掲げる範囲内でなければならない。
（粘度）
第十八条
大容量
泡
あわ
放水砲用
泡
あわ
消火薬剤の粘度は、第六条に定める方法又はＪＩＳＺ八八〇三に定める単一円筒形回転粘度計による粘度測定方法により使用温度範囲で測定した場合において、設計された粘度以下でなければならない。
（発
泡
ぽう
性能）
第十九条
温度二十度の大容量
泡
あわ
放水砲用
泡
あわ
消火薬剤の
泡
あわ
水溶液（以下この条及び次条において単に「
泡
あわ
水溶液」という。）を水圧力〇・七メガパスカル、放水量十リツトル毎分で床面から高さ一・〇七五メートルの位置に水平に固定された別図第七に示す大容量
泡
あわ
放水砲用発
泡
ぽう
ノズルを用いて発
泡
ぽう
させ、
泡
あわ
が自然落下する地点に設置した別図第八に示す
泡
あわ
コレクターを介して、別図第九に示す
泡
あわ
コンテナに
泡
あわ
を受けた場合において、
泡
あわ
の膨脹率（
泡
あわ
水溶液の容量と発生する
泡
あわ
の容量との比をいう。）は六倍（大容量
泡
あわ
放水砲用水成膜
泡
あわ
消火薬剤にあつては五倍）以上十倍未満であり、かつ、発
泡
ぽう
前の
泡
あわ
水溶液の容量の二十五パーセントの
泡
あわ
水溶液が
泡
あわ
から還元するために要する時間は二分以上でなければならない。
変質試験後の
泡
あわ
水溶液についても同様とする。
（消火性能）
第二十条
大容量
泡
あわ
放水砲用
泡
あわ
消火薬剤の消火性能は、二百リツトルのノルマルヘプタンを入れた別図第十に示すＢ火災模型（大容量
泡
あわ
放水砲用）に点火し、点火一分後に温度二十度の
泡
あわ
水溶液を前条の規定の例により当該模型の燃焼面中央付近に三分間連続して発
泡
ぽう
させた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。
変質試験後の
泡
あわ
水溶液についても同様とする。
一
消火に要する時間は四分以内であること。
二
発
泡
ぽう
を終了してから十五分後に一リツトルのノルマルヘプタンを入れた別図第十一に示す耐火性試験用ポツトを、その上縁が
泡
あわ
面と同じ高さになるように
泡
あわ
面の中央部に置いて点火し、五分間燃焼させた場合において、再燃しないものであること。
三
発
泡
ぽう
を終了してから二十分後に別図第四に示す点火器を用いて
泡
あわ
面に炎を近づけても再燃しないものであること。
（表示）
第二十一条
大容量
泡
あわ
放水砲用
泡
あわ
消火薬剤の容器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
一
種別
二
型式
三
大容量
泡
あわ
放水砲用
泡
あわ
消火薬剤の容量
四
使用温度範囲
五
取扱い上の注意事項
六
製造年月
七
製造番号
八
製造者名又は商標
九
型式番号
十
大容量
泡
あわ
放水砲用
泡
あわ
消火薬剤である旨
（準用）
第二十二条
第七条から第十一条まで、第十四条及び第十五条の規定は大容量
泡
あわ
放水砲用
泡
あわ
消火薬剤について準用する。
第四章　雑則
（基準の特例）
第二十三条
新たな技術開発に係る
泡
あわ
消火薬剤について、その成分及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
附　則
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附　則
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附　則
この省令は、公布の日から施行する。
附　則
（施行期日）
第一条
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
（経過措置）
第二条
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、
泡
あわ
消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
７
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている
泡
あわ
消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた
泡
あわ
消火薬剤に係る型式承認は、第六条の規定による改正後の
泡
あわ
消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附　則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
附　則
この省令は、公布の日から施行する。
附　則
１
この省令は、公布の日から施行する。
２
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している
泡
あわ
消火薬剤に係る試験については、なお従前の例による。
３
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている
泡
あわ
消火薬剤及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた
泡
あわ
消火薬剤に係る型式承認は、改正後の
泡
あわ
消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附　則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。
別図第１
標準発
泡
ぽう
ノズル（第１２条関係）
（１）　たん白
泡
あわ
消火薬剤試験用
単位ミリメートル
（２）　合成界面活性剤
泡
あわ
消火薬剤試験用
単位ミリメートル
（３）　水成膜
泡
あわ
消化薬剤試験用
単位ミリメートル
別図第２
標準発
泡
ぽう
装置（第１２条関係）
単位ミリメートル
別図第３
Ｂ火災模型（低発
泡
ぽう
用）（第１３条関係）
単位ミリメートル
別図第４
点火器（第１３条及び第２０条関係）
単位ミリメートル
別図第５
Ｂ火災模型（高発
泡
ぽう
用）（第１３条関係）
単位ミリメートル
別図第６
Ａ火災模型（高発
泡
ぽう
用）（第１３条関係）
単位ミリメートル
別図第７
大容量
泡
あわ
放水砲用発
泡
ぽう
ノズル（第１９条関係）
仕様
吐出量：１０Ｌ／ｍｉｎ　於　０．７ＭＰａ
接続：Ｒｃ３／４
単位：ミリメートル
別図第８
泡
あわ
コレクター（第１９条関係）
Ａ：
泡
あわ
コンテナ
単位：ミリメートル
別図第９
泡
あわ
コンテナ（第１９条関係）
Ａ：
泡
あわ
コンテナ（容量１．６リツトル）
Ｂ：架台
Ｃ：排水チユーブ（内径Φ６）
Ｄ：閉止弁
Ｅ：メスシリンダー
コンテナ底面角度：１１度
単位：ミリメートル
別図第１０
Ｂ火災模型（大容量
泡
あわ
放水砲用）（第２０条関係）
単位：ミリメートル
別図第１１
耐火性試験用ポツト（第２０条関係）
単位：ミリメートル