火災信号の発信を容易に確認することができる装置を設けること。
（ヘ）
他の機器と識別できる信号を発信すること。
（附属装置）
第四条
住宅用防災警報器には、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。
（試験）
第五条
住宅用防災警報器は、次の各号に掲げる試験に適合するものでなければならない。
一
電源電圧変動試験
住宅用防災警報器は、電源の電圧が定格電圧の九十パーセント以上百十パーセント以下の範囲内（他の住宅用防災警報器から電力を供給される住宅用防災警報器又は電池を用いる住宅用防災警報器にあつては、供給される電力に係る電圧変動の下限値以上上限値以下）で変動した場合、機能に異常を生じないこと。
一の二
消費電流測定試験
電源に電池を用いる住宅用防災警報器は、定格電圧において消費電流を測定した場合、設計値以下であること。
一の三
気流試験
イオン化式住宅用防災警報器は、通電状態において、風速五メートル毎秒の気流に五分間投入したとき、火災警報を発しないこと。
二
外光試験
光電式住宅用防災警報器は、通電状態において、白熱ランプを用い照度五千ルクスの外光を十秒間照射し十秒間照射しない動作を十回繰り返した後、五分間連続して照射したとき、火災警報を発しないこと。
三
周囲温度試験
住宅用防災警報器は、〇度以上四十度以下（十度単位で拡大した場合においては、拡大後の温度範囲。以下「使用温度範囲」という。）の周囲の温度において機能に異常を生じないこと。
三の二
滴下試験
住宅用防災警報器（端子又は電線（端子に代えて用いるものに限る。）を用いないもの及び自動試験機能を有するものを除く。）は、通電状態において、当該住宅用防災警報器の基板面に清水を五立方センチメートル毎分の割合で滴下する試験を行つた場合、機能に異常を生じないこと。
四
腐食試験
耐食性能を有する住宅用防災警報器にあつては、五リットルの試験器の中に濃度四十グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を五百ミリリットル入れ、硫酸を体積比で硫酸一対蒸留水三十五の割合に溶かした溶液百五十六ミリリットルを千ミリリットルの水に溶かした溶液を一日二回十ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガス中に、通電状態において四日間放置する試験を行つた場合、機能に異常を生じないこと。
この場合において、当該試験は、温度四十五度の状態で行うこと。
五
振動試験
住宅用防災警報器は、通電状態においては、全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して加えた場合、適正な監視状態を継続し、無通電状態においては、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に六十分間連続して加えた場合、構造又は機能に異常を生じないこと。
六
衝撃試験
住宅用防災警報器は、任意の方向に最大加速度五十重力加速度の衝撃を五回加えた場合、機能に異常を生じないこと。
六の二
粉塵試験
住宅用防災警報器は、通電状態において、濃度が減光率で三十センチメートル当たり二十パーセントの産業標準化法（昭和二十四年法律第百八十五号）第二十条第一項に定める日本産業規格
Ｚ
八九〇一の五種を含む空気に十五分間触れた場合、機能に異常を生じないこと。
この場合において、当該試験は、温度二十度で相対湿度四十パーセントの状態で行うこと。
七
衝撃電圧試験
外部配線端子を有する住宅用防災警報器は、通電状態において、次に掲げる試験を十五秒間行つた場合、機能に異常を生じないこと。
イ
内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験
ロ
内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅〇・一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験
八
湿度試験
住宅用防災警報器は、通電状態において、温度四十度で相対湿度九十五パーセントの空気中に四日間放置した場合、適正な監視状態を継続すること。
九
絶縁抵抗試験
住宅用防災警報器の絶縁された端子の間及び充電部と金属製外箱との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五十メガオーム以上であること。
十
絶縁耐力試験
住宅用防災警報器の充電部と金属製外箱との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト（定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値）の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えること。
２
前項第一号の三、第二号、第九号及び第十号の試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。
一
温度五度以上三十五度以下
二
相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下
（イオン化式住宅用防災警報器の感度）
第六条
イオン化式住宅用防災警報器の感度は、その有する種別に応じ、Ｋ、Ｖ、Ｔ及びｔの値を次の表のように定めた場合、次の各号に定める試験（以下この条において「イオン化式住宅用防災警報器の感度試験」という。）に合格するものでなければならない。
種別
Ｋ
Ｖ
Ｔ
ｔ
一種
〇・一九
二〇以上四〇以下
六〇
五
二種
〇・二四
注
Ｋは、公称作動電離電流変化率であり、平行板電極（電極間の間隔が二センチメートルで、一方の電極が直径五センチメートルの円形の金属板に三〇三・四キロベクレルのアメリシウム二四一を取り付けたものをいう。）間に二十ボルトの直流電圧を加えたときの煙による電離電流の変化率をいう。
一
作動試験
電離電流の変化率一・三五Ｋの濃度の煙を含む風速Ｖセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、Ｔ秒以内で火災警報を発すること。
二
不作動試験
電離電流の変化率〇・六五Ｋの濃度の煙を含む風速Ｖセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、ｔ分以内で作動しないこと。
２
イオン化式住宅用防災警報器の感度試験は、住宅用防災警報器を室温と同じ温度の強制通風中に三十分間放置した後において行うものとする。
３
前条第二項の規定は、イオン化式住宅用防災警報器の感度試験について準用する。
（光電式住宅用防災警報器の感度）
第七条
光電式住宅用防災警報器の感度は、その有する種別に応じ、Ｋ、Ｖ、Ｔ及びｔの値を次の表のように定めた場合、次の各号に定める試験（次項において「光電式住宅用防災警報器の感度試験」という。）に合格するものでなければならない。
種別
Ｋ
Ｖ
Ｔ
ｔ
一種
五
二〇以上四〇以下
六〇
五
二種
一〇
注
Ｋは、公称作動濃度であり、減光率で示す。この場合において、減光率は、光源を色温度二千八百度の白熱電球とし、受光部を視感度に近いものとして測定する。
一
作動試験
一メートル当たりの減光率一・五Ｋの濃度の煙を含む風速Ｖセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、Ｔ秒以内で火災警報を発すること。
二
不作動試験
一メートル当たりの減光率〇・五Ｋの濃度の煙を含む風速Ｖセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、ｔ分以内で作動しないこと。
２
第五条第二項及び前条第二項の規定は、光電式住宅用防災警報器の感度試験について準用する。
（定温式住宅用防災警報器の感度）
第七条の二
定温式住宅用防災警報器の感度は、次の各号に定める試験に合格するものでなければならない。
一
作動試験
八十一・二五度の温度の風速一メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、四十秒以内（壁面に設置するものにあつては、次式で定める時間ｔ秒以内）で火災警報を発すること。
ｔ＝４０ｌｏｇ１０（１＋（６５－θｒ）／１６．２５）／ｌｏｇ１０（１＋６５／１６．２５）
注
θｒは室温（度）を表す。
二
不作動試験
五十度の風速一メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、十分以内で作動しないこと。
２
第五条第二項及び第六条第二項の規定は、定温式住宅用防災警報器の感度試験について準用する。
（表示）
第八条
住宅用防災警報器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
ただし、第六号及び第七号の表示は消防法施行令第五条の七第一項第二号の規定により設置した状態において容易に識別できる大きさとし、第十一号の表示は外面に表示しなければならない。
一
光電式、イオン化式又は定温式の別及び住宅用防災警報器という文字
二
種別を有するものにあってはその種別
二の二
型式及び型式番号
三
製造年
四
製造事業者の氏名又は名称
四の二
取扱方法の概要（取扱説明書その他これに類するものに表示するものを除く。）
五
耐食性能を有するものにあっては、耐食型という文字
六
交換期限（自動試験機能を有するものを除く。）
七
自動試験機能を有するものにあっては、自動試験機能付という文字
八
連動型住宅用防災警報器にあっては、連動型という文字
九
連動型住宅用防災警報器のうち、無線設備を有するものにあっては、無線式という文字
十
電源に電池を用いるものにあっては、電池の種類及び電圧
十一
イオン化式住宅用防災警報器にあっては、次に掲げる事項
イ
放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十七号）第十二条の五第一項に規定する特定認証機器である旨の表示
ロ
廃棄に関する注意表示
十二
公称音圧（公称音圧があるものに限る。）
十三
使用温度範囲（使用温度範囲があるものに限る。）
２
住宅用防災警報器（無極性のものを除く。）に用いる端子板には、端子記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
第三章　住宅用防災報知設備
（住宅用防災報知設備の補助警報装置の火災警報）
第九条
住宅用防災報知設備の補助警報装置の火災警報は、次に定めるところによらなければならない。
一
警報音により火災警報を発する住宅用防災報知設備の補助警報装置における音圧は、電源の電圧が定格電圧の九十パーセント以上百十パーセント以下の値において、無響室で住宅用防災報知設備の補助警報装置の警報部の中心から前方一メートル離れた地点で測定した値が、七十デシベル以上であり、かつ、その状態を一分間以上継続できること。
二
警報音以外により火災警報を発する住宅用防災報知設備の補助警報装置にあつては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるものであること。
（表示）
第十条
住宅用防災報知設備の補助警報装置には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
一
補助警報装置という文字
二
製造年
三
製造事業者の氏名又は名称
四
この省令の規定に適合することを第三者が確認した場合にあつては、その旨及び当該第三者の名称
第四章　雑則
（基準の特例）
第十一条
新たな技術開発に係る住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の補助警報装置について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
附　則
この省令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律（平成十六年法律第六十五号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成十八年六月一日）から施行する。
附　則
（施行期日）
第一条
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
（経過措置）
第二条
この省令の施行の際現に存する住宅（消防法第九条の二第一項に規定する住宅をいう。以下この条において同じ。）若しくは現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅又は平成三十一年三月三十一日までに新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事を開始する住宅における住宅用防災警報器のうち、第一条の規定による改正後の住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第二条、第三条、第五条、第六条、第七条の二、第八条及び第十一条の規定に適合しないものに係る技術上の規格については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附　則
この省令は、公布の日から施行する。
附　則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。
附　則
この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年九月一日）から施行する。