配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
五
前号の支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。
ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。
六
自動車、船舶等の衝突により配管又は配管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定めるところにより防護設備を設置すること。
七
配管は、他の工作物（当該配管の支持物を除く。）に対し当該配管の維持管理上必要な間隔を有すること。
（海底設置）
第二十八条の十七
配管を海底に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
一
配管は、埋設すること。
ただし、投
錨
びよう
等により配管が損傷を受けるおそれのない場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。
二
配管は、原則として既設の配管と交差しないこと。
三
配管は、原則として既設の配管に対し三十メートル以上の水平距離を有すること。
四
二本以上の配管を同時に設置する場合は、当該配管が相互に接触することのないよう必要な措置を講ずること。
五
配管の立ち上がり部には、告示で定める防護工を設けること。
ただし、係船浮標にいたる立ち上がり部の配管に鋼製以外のものを使用する場合は、この限りでない。
六
配管を埋設する場合は、配管の外面と海底面との距離は、投
錨
びよう
試験の結果、土質、埋めもどしの材料、船舶交通事情等を勘案して安全な距離とすること。
この場合において、当該配管を埋設する海底についてしゆんせつ計画がある場合は、しゆんせつ計画面（当該しゆんせつ計画において計画されているしゆんせつ後の海底面をいう。）下〇・六メートルを海底面とみなすものとする。
七
洗掘のおそれがある場所に埋設する配管には、当該洗掘を防止するための措置を講ずること。
八
掘さく及び埋めもどしは、告示で定める方法によつて行うこと。
九
配管を埋設しないで設置する場合は、配管が連続して支持されるよう当該設置に係る海底面をならすこと。
十
配管が浮揚又は移動するおそれがある場合は、当該配管に当該浮揚又は移動を防止するための措置を講ずること。
（海上設置）
第二十八条の十八
配管を海上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
一
配管は、地震、風圧、波圧等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
二
配管は、船舶の航行により、損傷を受けることのないよう海面との間に必要な空間を確保して設置すること。
三
船舶の衝突等によつて配管又はその支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定める防護設備を設置すること。
四
配管は、他の工作物（当該配管の支持物を除く。）に対し当該配管の維持管理上必要な間隔を有すること。
（道路横断設置）
第二十八条の十九
道路を横断して配管を設置する場合は、道路下に埋設しなければならない。
ただし、地形の状況その他特別の理由により道路の上空以外に適当な場所がなく、かつ、保安上適切な措置を講じた場合は、道路上を架空横断して設置することができる。
２
道路を横断して配管を埋設する場合は、配管をさや管その他の告示で定める構造物の中に設置しなければならない。
ただし、支持条件の急変に対し適切な措置が講じられ、かつ、当該配管に係る工事の実施によつて交通に著しい支障が生じるおそれのない場合は、この限りでない。
３
道路上を架空横断して配管を設置する場合は、当該配管及び当該配管に係るその他の工作物並びにこれらの附属設備の地表面と接しない部分の最下部と路面との垂直距離は、五メートル以上としなければならない。
４
道路を横断して配管を設置する場合は、前三項の規定によるほか、第二十八条の十三（第一号及び第二号を除く。）及び第二十八条の十六（第一号を除く。）の規定を準用する。
（線路下横断埋設）
第二十八条の二十
線路敷を横断して配管を埋設する場合は、第二十八条の十四（第一号を除く。）及び前条第二項の規定を準用する。
（河川等横断設置）
第二十八条の二十一
河川を横断して配管を設置する場合は、橋に設置しなければならない。
ただし、橋に設置することが適当でない場合は、河川の下を横断して埋設することができる。
２
河川又は水路を横断して配管を埋設する場合は、原則としてさや管その他の告示で定める構造物の中に設置し、かつ、当該構造物の浮揚又は船舶の投
錨
びよう
による損傷を防止するための措置を講じなければならない。
３
第一項ただし書の場合にあつては配管の外面と計画河床高（計画河床高が最深河床高より高いときは、最深河床高。以下この項において同じ。）との距離は原則として四・〇メートル以上、水路を横断して配管を埋設する場合にあつては配管の外面と計画河床高との距離は原則として二・五メートル以上、その他の小水路（第一条第三号に規定する水路以外の小水路で、用水路、側
溝
こう
又はこれらに類するものを除く。）を横断して配管を埋設する場合にあつては配管の外面と計画河床高との距離は原則として一・二メートル以上とするほか、護岸その他河川管理施設の既設又は計画中の基礎工に支障を与えず、かつ、河床変動、洗掘、投
錨
びよう
等の影響を受けない深さに埋設しなければならない。
４
河川及び水路を横断して配管を設置する場合は、前三項の規定によるほか、第二十八条の十二（第二号、第三号及び第七号を除く。）及び第二十八条の十六（第一号を除く。）の規定を準用する。
（漏えい拡散防止措置）
第二十八条の二十二
市街地並びに河川上、
隧
すい
道上及び道路上その他の告示で定める場所に配管を設置する場合は、告示で定めるところにより漏えいした危険物の拡散を防止するための措置を講じなければならない。
（可燃性の蒸気の滞留防止措置）
第二十八条の二十三
配管を設置するために設ける
隧
すい
道（人が立ち入る可能性のあるものに限る。）には、可燃性の蒸気が滞留しないよう必要な措置を講じなければならない。
（不等沈下等のおそれのある場所における配管の設置）
第二十八条の二十四
不等沈下、地すべり等の発生するおそれのある場所に配管を設置する場合は、当該不等沈下、地すべり等により配管が損傷を受けることのないよう必要な措置を講じ、かつ、配管に生じる応力を検知するための装置を設置しなければならない。
（配管と橋との取付部）
第二十八条の二十五
配管を橋に取り付ける場合は、当該配管に過大な応力が生じることのないよう必要な措置を講じなければならない。
（掘さくにより周囲が露出することとなつた配管の保護）
第二十八条の二十六
掘さくにより、周囲が臨時に露出することとなつた配管は、次の各号に適合するものでなければならない。
一
露出している部分の両端は、地くずれの生ずるおそれがない地中に支持されていること。
二
露出している部分に過大な応力を生ずるおそれがある場合は、つり防護、受け防護その他の適切な防護措置を講ずること。
（非破壊試験）
第二十八条の二十七
配管等の溶接部は、放射線透過試験（放射線透過試験を実施することが適当でない場合にあつては、告示で定める配管以外の配管については超音波探傷試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を、告示で定める配管については磁粉探傷試験又は浸透探傷試験）を行い、これに合格するものでなければならない。
この場合において、移送基地の構内の地上に設置される配管等の溶接部に限り、全溶接部の二十パーセント以上の溶接部の抜取り試験によることができる。
２
配管等の溶接部のうち振動、衝撃、温度変化等によつて損傷の生じるおそれのあるものは、告示で定める配管以外の配管については放射線透過試験、超音波探傷試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を、告示で定める配管については放射線透過試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い、これに合格するものでなければならない。
３
前二項の試験の合格の基準は、告示で定める。
（耐圧試験）
第二十八条の二十八
配管等は、告示で定める方法により当該配管等に係る最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものでなければならない。
ただし、告示で定める場合は、当該配管等について前条第二項に掲げる試験を行い、これに合格することをもつて代えることができる。
（運転状態の監視装置）
第二十八条の二十九
配管系（配管並びにその配管と一体となつて危険物の移送の用に供されるポンプ、弁及びこれらの附属設備の総合体をいう。以下同じ。）には、ポンプ及び弁の作動状況等当該配管系の運転状態を監視する装置を設けなければならない。
２
配管系には、告示で定めるところにより圧力又は流量の異常な変動等の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置を設けなければならない。
（安全制御装置）
第二十八条の三十
配管系には、次に掲げる制御機能を有する安全制御装置を設けなければならない。
一
次条に規定する圧力安全装置、第二十八条の三十二に規定する自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置、第二十八条の三十三に規定する緊急しや断弁、第二十八条の三十五に規定する感震装置その他の保安のための設備等の制御回路が正常であることが確認されなければポンプが作動しない制御機能
二
保安上異常な事態が発生した場合に災害の発生を防止するため、ポンプ、緊急しや断弁等が自動又は手動により連動して速やかに停止又は閉鎖する制御機能
（圧力安全装置）
第二十八条の三十一
配管系には、配管内の圧力が最大常用圧力を超えず、かつ、油撃作用等によつて生ずる圧力が最大常用圧力の一・一倍を超えないように制御する装置（以下「圧力安全装置」という。）を設けなければならない。
２