誘導標識は、避難口である旨又は避難の方向を明示した緑色の標識とし、多数の者の目に触れやすい箇所に、避難上有効なものとなるように設けること。
３
第一項第四号に掲げる防火対象物又はその部分に避難口誘導灯又は通路誘導灯を前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、第一項の規定にかかわらず、これらの誘導灯の有効範囲内の部分について誘導標識を設置しないことができる。
第五款　消防用水に関する基準
（消防用水に関する基準）
第二十七条
消防用水は、次に掲げる建築物について設置するものとする。
一
別表第一（一）項から（十五）項まで、（十七）項及び（十八）項に掲げる建築物で、その敷地の面積が二万平方メートル以上あり、かつ、その床面積が、耐火建築物にあつては一万五千平方メートル以上、準耐火建築物にあつては一万平方メートル以上、その他の建築物にあつては五千平方メートル以上のもの（次号に掲げる建築物を除く。）
二
別表第一に掲げる建築物で、その高さが三十一メートルを超え、かつ、その延べ面積（地階に係るものを除く。以下この条において同じ。）が二万五千平方メートル以上のもの
２
同一敷地内に別表第一（一）項から（十五）項まで、（十七）項及び（十八）項に掲げる建築物（高さが三十一メートルを超え、かつ、延べ面積が二万五千平方メートル以上の建築物を除く。以下この項において同じ。）が二以上ある場合において、これらの建築物が、当該建築物相互の一階の外壁間の中心線からの水平距離が、一階にあつては三メートル以下、二階にあつては五メートル以下である部分を有するものであり、かつ、これらの建築物の床面積を、耐火建築物にあつては一万五千平方メートル、準耐火建築物にあつては一万平方メートル、その他の建築物にあつては五千平方メートルでそれぞれ除した商の和が一以上となるものであるときは、これらの建築物は、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす。
３
前二項に規定するもののほか、消防用水の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一
消防用水は、その有効水量（地盤面下に設けられている消防用水にあつては、その設けられている地盤面の高さから四・五メートル以内の部分の水量をいう。以下この条において同じ。）の合計が、第一項第一号に掲げる建築物にあつてはその床面積を、同項第二号に掲げる建築物にあつてはその延べ面積を建築物の区分に従い次の表に定める面積で除した商（一未満のはしたの数は切り上げるものとする。）を二十立方メートルに乗じた量以上の量となるように設けること。
この場合において、当該消防用水が流水を利用するものであるときは、〇・八立方メートル毎分の流量を二十立方メートルの水量に換算するものとする。
建築物の区分
面積
第一項第一号に掲げる建築物
耐火建築物
七千五百平方メートル
準耐火建築物
五千平方メートル
その他の建築物
二千五百平方メートル
第一項第二号に掲げる建築物
一万二千五百平方メートル
二
消防用水は、建築物の各部分から一の消防用水までの水平距離が百メートル以下となるように設けるとともに、一個の消防用水の有効水量は、二十立方メートル未満（流水の場合は、〇・八立方メートル毎分未満）のものであつてはならないものとすること。
三
消防用水の吸管を投入する部分の水深は、当該消防用水について、所要水量のすべてを有効に吸い上げることができる深さであるものとすること。
四
消防用水は、消防ポンプ自動車が二メートル以内に接近することができるように設けること。
五
防火水槽には、適当の大きさの吸管投入孔を設けること。
第六款　消火活動上必要な施設に関する基準
（排煙設備に関する基準）
第二十八条
排煙設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
一
別表第一（十六の二）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
二
別表第一（一）項に掲げる防火対象物の舞台部で、床面積が五百平方メートル以上のもの
三
別表第一（二）項、（四）項、（十）項及び（十三）項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が千平方メートル以上のもの
２
前項に規定するもののほか、排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一
排煙設備は、前項各号に掲げる防火対象物又はその部分の用途、構造又は規模に応じ、火災が発生した場合に生ずる煙を有効に排除することができるものであること。
二
排煙設備には、手動起動装置又は火災の発生を感知した場合に作動する自動起動装置を設けること。
三
排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、煙の熱及び成分によりその機能に支障を生ずるおそれのない材料で造ること。
四
排煙設備には、非常電源を附置すること。
３
第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、排煙上有効な窓等の開口部が設けられている部分その他の消火活動上支障がないものとして総務省令で定める部分には、同項の規定にかかわらず、排煙設備を設置しないことができる。
（連結散水設備に関する基準）
第二十八条の二
連結散水設備は、別表第一（一）項から（十五）項まで、（十六の二）項及び（十七）項に掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計（同表（十六の二）項に掲げる防火対象物にあつては、延べ面積）が七百平方メートル以上のものに設置するものとする。
２
前項に規定するもののほか、連結散水設備の設置及び維持の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
散水ヘツドは、前項の防火対象物の地階の部分のうち総務省令で定める部分の天井又は天井裏に、総務省令で定めるところにより設けること。
二
送水口は、消防ポンプ自動車が容易に接近できる位置に設けること。
３
第一項の防火対象物に送水口を附置したスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、
泡
あわ
消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について連結散水設備を設置しないことができる。
４
第一項の防火対象物に連結送水管を次条の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、消火活動上支障がないものとして総務省令で定める防火対象物の部分には、同項の規定にかかわらず、連結散水設備を設置しないことができる。
（連結送水管に関する基準）
第二十九条
連結送水管は、次の各号に掲げる防火対象物に設置するものとする。
一
別表第一に掲げる建築物で、地階を除く階数が七以上のもの
二
前号に掲げるもののほか、地階を除く階数が五以上の別表第一に掲げる建築物で、延べ面積が六千平方メートル以上のもの
三
別表第一（十六の二）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
四
別表第一（十八）項に掲げる防火対象物
五
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物で、道路の用に供される部分を有するもの
２
前項に規定するもののほか、連結送水管の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一
放水口は、次に掲げる防火対象物又はその階若しくはその部分ごとに、当該防火対象物又はその階若しくはその部分のいずれの場所からも一の放水口までの水平距離がそれぞれに定める距離以下となるように、かつ、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
イ
前項第一号及び第二号に掲げる建築物の三階以上の階
五十メートル
ロ
前項第三号に掲げる防火対象物の地階
五十メートル
ハ
前項第四号に掲げる防火対象物
二十五メートル
ニ
前項第五号に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分
二十五メートル
二
主管の内径は、百ミリメートル以上とすること。
ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
三
送水口は、双口形とし、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に設けること。
四
地階を除く階数が十一以上の建築物に設置する連結送水管については、次のイからハまでに定めるところによること。
イ
当該建築物の十一階以上の部分に設ける放水口は、双口形とすること。
ロ
総務省令で定めるところにより、非常電源を附置した加圧送水装置を設けること。
ハ
総務省令で定めるところにより、放水用器具を格納した箱をイに規定する放水口に附置すること。
ただし、放水用器具の搬送が容易である建築物として総務省令で定めるものについては、この限りでない。
（非常コンセント設備に関する基準）
第二十九条の二
非常コンセント設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。
一
別表第一に掲げる建築物で、地階を除く階数が十一以上のもの
二
別表第一（十六の二）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
２
前項に規定するもののほか、非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一
非常コンセントは、次に掲げる防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一の非常コンセントまでの水平距離がそれぞれに定める距離以下となるように、かつ、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
イ
前項第一号に掲げる建築物の十一階以上の階
五十メートル
ロ
前項第二号に掲げる防火対象物の地階
五十メートル
二
非常コンセント設備は、単相交流百ボルトで十五アンペア以上の電気を供給できるものとすること。
三
非常コンセント設備には、非常電源を附置すること。