交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（６）
１，０００
ＡＨ
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（７）
１，５００
ＡＨ
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（８）
２，０００
ＡＨ
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（９）
３，０００
ＡＨ
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（１）
８
ｍ
２
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（２）
８
ｍ
２
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（３）
８
ｍ
２
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（４）
９
ｍ
２
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（５）
８
ｍ
２
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（６）
１３
ｍ
２
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（７）
１８
ｍ
２
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（８）
２１
ｍ
２
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（９）
２７
ｍ
２
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（１）
２００
ＡＨ
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（２）
３００
ＡＨ
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（３）
５００
ＡＨ
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（４）
１，０００
ＡＨ
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（５）
１，５００
ＡＨ
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（６）
２，０００
ＡＨ
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（７）
３，０００
ＡＨ
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（１）
１３
ｍ
２
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（２）
１６
ｍ
２
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（３）
２２
ｍ
２
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（４）
２２
ｍ
２
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（５）
３１
ｍ
２
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（６）
３８
ｍ
２
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（７）
４９
ｍ
２
建物付帯設備面積付加係数（複数階局舎、オペレーション設備あり）
０．７
―
建物付帯設備面積付加係数（複数階局舎、オペレーション設備なし）
０．８
―
建物付帯設備面積付加係数（平屋局舎）
０．９
―
単位面積当たりの建物付帯設備電力容量
０．０１
ｋＶＡ／ｍ
２
受電装置規定容量（１）
１００
ｋＶＡ
受電装置規定容量（２）
２００
ｋＶＡ
受電装置規定容量（３）
３００
ｋＶＡ
受電装置規定容量（４）
５００
ｋＶＡ
受電装置規定容量（５）
７５０
ｋＶＡ
受電装置規定容量（６）
１，０００
ｋＶＡ
受電装置規定容量（７）
１，５００
ｋＶＡ
受電装置規定容量（８）
２，０００
ｋＶＡ
受電装置規定容量（９）
４，０００
ｋＶＡ
受電装置所要面積（１）
３０
ｍ
２
受電装置所要面積（２）
４５
ｍ
２
受電装置所要面積（３）
４５
ｍ
２
受電装置所要面積（４）
５０
ｍ
２
受電装置所要面積（５）
５０
ｍ
２
受電装置所要面積（６）
５０
ｍ
２
受電装置所要面積（７）
５０
ｍ
２
受電装置所要面積（８）
６０
ｍ
２
受電装置所要面積（９）
１６２
ｍ
２
受電装置更改面積（１）
１５
ｍ
２
受電装置更改面積（２）
２５
ｍ
２
受電装置更改面積（３）
２５
ｍ
２
受電装置更改面積（４）
３２
ｍ
２
受電装置更改面積（５）
３５
ｍ
２
受電装置更改面積（６）
３７
ｍ
２
受電装置更改面積（７）
５２
ｍ
２
受電装置更改面積（８）
５４
ｍ
２
受電装置更改面積（９）
２１２
ｍ
２
発電装置規定容量（１）
１０
ｋＶＡ
発電装置規定容量（２）
２０
ｋＶＡ
発電装置規定容量（３）
３７．５
ｋＶＡ
発電装置規定容量（４）
５０
ｋＶＡ
発電装置規定容量（５）
７５
ｋＶＡ
発電装置規定容量（６）
１００
ｋＶＡ
発電装置規定容量（７）
１５０
ｋＶＡ
発電装置規定容量（８）
２００
ｋＶＡ
発電装置規定容量（９）
２５０
ｋＶＡ
発電装置規定容量（１０）
３００
ｋＶＡ
発電装置規定容量（１１）
３７５
ｋＶＡ
発電装置規定容量（１２）
５００
ｋＶＡ
発電装置規定容量（１３）
６２５
ｋＶＡ
発電装置規定容量（１４）
７５０
ｋＶＡ
発電装置規定容量（１５）
１，０００
ｋＶＡ
発電装置規定容量（１６）
１，５００
ｋＶＡ
発電装置規定容量（１７）
１，７５０
ｋＶＡ
発電装置規定容量（１８）
２，０００
ｋＶＡ
発電装置規定容量（１９）
３，１２５
ｋＶＡ
発電装置所要面積（１）
３６
ｍ
２
発電装置所要面積（２）
３６
ｍ
２
発電装置所要面積（３）
３６
ｍ
２
発電装置所要面積（４）
３６
ｍ
２
発電装置所要面積（５）
３６
ｍ
２
発電装置所要面積（６）
３６
ｍ
２
発電装置所要面積（７）
５４
ｍ
２
発電装置所要面積（８）
５４
ｍ
２
発電装置所要面積（９）
５４
ｍ
２
発電装置所要面積（１０）
７２
ｍ
２
発電装置所要面積（１１）
７２
ｍ
２
発電装置所要面積（１２）
７２
ｍ
２
発電装置所要面積（１３）
７２
ｍ
２
発電装置所要面積（１４）
７２
ｍ
２
発電装置所要面積（１５）
１０８
ｍ
２
発電装置所要面積（１６）
１０８
ｍ
２
発電装置所要面積（１７）
１０８
ｍ
２
発電装置所要面積（１８）
１０８
ｍ
２
発電装置所要面積（１９）
１０８
ｍ
２
小規模局用電源装置１台当たりの最大電流（小規模局）
１５０
Ａ
小規模局用電源装置１台当たりの最大電流（ＲＴ―ＢＯＸ）（１）
３７．５
Ａ
小規模局用電源装置１台当たりの最大電流（ＲＴ―ＢＯＸ）（２）
５０
Ａ
小規模局用電源装置１台当たりの最大電流（ＲＴ―ＢＯＸ）（３）
１００
Ａ
小規模局用電源装置１台当たりの所要面積（小規模局）
７
ｍ
２
小規模局用電源装置１台当たりの所要面積（ＲＴ―ＢＯＸ）（１）
９
ｍ
２
小規模局用電源装置１台当たりの所要面積（ＲＴ―ＢＯＸ）（２）
９
ｍ
２
小規模局用電源装置１台当たりの所要面積（ＲＴ―ＢＯＸ）（３）
９
ｍ
２
可搬型発動発電機規定容量（１）
１
ｋＶＡ
可搬型発動発電機規定容量（２）
２
ｋＶＡ
可搬型発動発電機規定容量（３）
３
ｋＶＡ
可搬型発動発電機規定容量（４）
４
ｋＶＡ
可搬型発動発電機規定容量（５）
５
ｋＶＡ
可搬型発動発電機規定容量（６）
６
ｋＶＡ
可搬型発動発電機規定容量（７）
７
ｋＶＡ
可搬型発動発電機規定容量（８）
８
ｋＶＡ
可搬型発動発電機規定容量（９）
９
ｋＶＡ
可搬型発動発電機規定容量（１０）
１０
ｋＶＡ
可搬型発動発電機規定容量（１１）
１１
ｋＶＡ
可搬型発動発電機設置台数（１）
０
台
可搬型発動発電機設置台数（２）
２９
台
可搬型発動発電機設置台数（３）
６
台
可搬型発動発電機設置台数（４）
０
台
可搬型発動発電機設置台数（５）
２
台
可搬型発動発電機設置台数（６）
２
台
可搬型発動発電機設置台数（７）
０
台
可搬型発動発電機設置台数（８）
０
台
可搬型発動発電機設置台数（９）
０
台
可搬型発動発電機設置台数（１０）
０
台
可搬型発動発電機設置台数（１１）
１
台
複数階局舎容積率
４００
％
平屋局舎容積率
１００
％
駐車スペース等土地面積
９０
ｍ
２
ＲＴ―ＢＯＸ土地面積
７５
ｍ
２
駐車スペース面積
２１
ｍ
２
時分割多元接続装置架単位電流
９．５
Ａ／架
時分割多元接続装置架単位面積
１．４４
ｍ
２
／架
衛星送受信装置架単位電流
３６．７
Ａ／架
衛星送受信装置架単位面積
１．４４
ｍ
２
／架
衛星回線制御装置架単位電流
２１０．５
Ａ／架
衛星回線制御装置架単位面積
１６．３８
ｍ
２
／架
インタフェース変換装置１ユニット当たりＤＣ電流
３．１２５
Ａ／ユニット
インタフェース変換装置共用架当たり最大搭載ユニット数
５
ユニット／架
土地単価時価補正係数
０．７
―
土地単価時点補正係数（北海道）
０．８３４２
―
土地単価時点補正係数（青森県）
０．６８４７
―
土地単価時点補正係数（岩手県）
０．７２１２
―
土地単価時点補正係数（宮城県）
１．０４７０
―
土地単価時点補正係数（秋田県）
０．６３７７
―
土地単価時点補正係数（山形県）
０．７５６０
―
土地単価時点補正係数（福島県）
０．８１８９
―
土地単価時点補正係数（茨城県）
０．７２２１
―
土地単価時点補正係数（栃木県）
０．７４０３
―
土地単価時点補正係数（群馬県）
０．７４７６
―
土地単価時点補正係数（埼玉県）
０．８８９１
―
土地単価時点補正係数（千葉県）
０．９０７０
―
土地単価時点補正係数（東京都）
１．０７４８
―
土地単価時点補正係数（神奈川県）
０．９３３８
―
土地単価時点補正係数（新潟県）
０．７７１１
―
土地単価時点補正係数（富山県）
０．８３３４
―
土地単価時点補正係数（石川県）
０．８０４３
―
土地単価時点補正係数（福井県）
０．７２１４
―
土地単価時点補正係数（山梨県）
０．７６１１
―
土地単価時点補正係数（長野県）
０．７６６３
―
土地単価時点補正係数（岐阜県）
０．８１３６
―
土地単価時点補正係数（静岡県）
０．８４２７
―
土地単価時点補正係数（愛知県）
１．００９８
―
土地単価時点補正係数（三重県）
０．７９５２
―
土地単価時点補正係数（滋賀県）
０．８７２４
―
土地単価時点補正係数（京都府）
０．９６４６
―