消火器の技術上の規格を定める省令
消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第二十一条の二第二項の規定に基づき、消火器の技術上の規格を定める省令を次のように定める。
目次
第一章　総則
（第一条・第一条の二）
第二章　住宅用消火器以外の消火器
（第二条―第三十八条）
第三章　住宅用消火器
（第三十九条―第四十五条）
第四章　交換式消火器
（第四十六条―第五十二条）
第五章　雑則
（第五十三条）
附則
第一章　総則
（趣旨）
第一条
この省令は、消火器の技術上の規格を定めるものとする。
（用語の意義）
第一条の二
この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
消火器
水その他消火剤（以下「消火剤」という。）を圧力により放射して消火を行う器具で人が操作するもの（収納容器（ノズル、ホース、安全栓等を有する容器であつて、消火剤が充てんされた本体容器及びこれに附属するキャップ、バルブ、指示圧力計等を収納するものをいう。以下同じ。）に結合させることにより人が操作するものを含み、固定した状態で使用するもの及び消防法施行令（昭和三十六年政令第三十七号）第四十一条第五号に規定するエアゾール式簡易消火具を除く。）をいう。
二
住宅用消火器
消火器のうち、住宅における使用に限り適した構造及び性能を有するものをいう。
三
交換式消火器
本体容器及びこれに附属するキャップ、バルブ、指示圧力計等を一体として交換できる消火器であつて、収納容器に結合させることにより人が操作して消火を行うものをいう。
四
水消火器
水（消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令（昭和三十九年自治省令第二十八号。以下「消火薬剤規格省令」という。）第八条に規定する浸潤剤等（以下「浸潤剤等」という。）を混和し、又は添加したものを含む。）を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。
五
酸アルカリ消火器
消火薬剤規格省令第二条に規定する酸アルカリ消火薬剤（浸潤剤等を混和し、又は添加したものを含む。）を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。
六
強化液消火器
消火薬剤規格省令第三条に規定する強化液消火薬剤（浸潤剤等を混和し、又は添加したものを含む。）を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。
七
泡消火器
消火薬剤規格省令第四条に規定する泡消火薬剤（浸潤剤等を混和し、又は添加したものを含む。）を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。
八
ハロゲン化物消火器
消火薬剤規格省令第五条及び第六条に規定するハロゲン化物消火薬剤を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。
九
二酸化炭素消火器
液化二酸化炭素を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。
十
粉末消火器
消火薬剤規格省令第七条に規定する粉末消火薬剤（浸潤剤等を混和し、又は添加したものを含む。）を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。
十一
加圧式の消火器
加圧用ガス容器の作動、化学反応又は手動ポンプの操作により生ずる圧力により消火剤を放射するものをいう。
十二
蓄圧式の消火器
消火器の本体容器内の圧縮された空気、窒素ガス等（以下「圧縮ガス」という。）の圧力又は消火器に充てんされた消火剤の圧力により消火剤を放射するものをいう。
十三
Ａ火災
次号に掲げるＢ火災以外の火災をいう。
十四
Ｂ火災
消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）別表第一に掲げる第四類の危険物並びに危険物の規制に関する政令（昭和三十四年政令第三百六号）別表第四に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類に係るものの火災をいう。
第二章　住宅用消火器以外の消火器
（能力単位）
第二条
消火器（住宅用消火器以外の消火器（交換式消火器を除く。）をいう。以下この章において同じ。）は、次条又は第四条の規定により測定した能力単位の数値が一以上でなければならない。
ただし、大型消火器で、Ａ火災に適応するものにあつては十以上、Ｂ火災に適応するものにあつては二十以上でなければならない。
（能力単位の測定）
第三条
消火器のＡ火災に対する能力単位の数値は、第一消火試験により測定するものとする。
２
前項の第一消火試験は第一号から第六号までに定めるところにより、その判定は第七号の規定により、行わなければならない。
一
次の第一模型又は第二模型を用いること。
ただし、第二模型は、二個以上用いてはならない。
二
模型の配列方法は、次の図のとおりとすること。
イ
Ｓ（任意の数値をいう。以下この条において同じ。）個の第一模型を用いる場合
ロ
Ｓ個の第一模型及び一個の第二模型を用いる場合
三
燃焼なべに、第一模型にあつては三・〇リットル、第二模型にあつては一・五リットルのＪＩＳ（産業標準化法（昭和二十四年法律第百八十五号）第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。）
Ｋ
二二〇二に適合する自動車ガソリンを入れ、順次点火すること。
ただし、前号ロの場合にあつては、第一模型より点火すること。
四
消火は、最初の模型に点火した後三分で開始し、点火の順に行なうこと。
この場合において、消火を行なつた模型に残炎が認められる間は、次の模型に対して消火を開始しないこと。
五
消火器の操作者は、防火衣服を着用しないこと。
六
無風の状態（風速〇・五メートル毎秒以下の状態をいう。以下同じ。）において行なうこと。
七
消火剤の放射終了時において残炎が認められず、かつ、放射終了後二分以内に再燃しない場合においては、それらの模型は完全に消火されたものと判定すること。
３
前項の規定により第一消火試験を行つた消火器のＡ火災に対する能力単位の数値は、Ｓ個の第一模型を完全に消火したものにあつては二にＳを乗じた数値とし、Ｓ個の第一模型及び一個の第二模型を完全に消火したものにあつては二にＳを乗じた数値に一を加えた数値とする。
第四条
消火器のＢ火災に対する能力単位の数値は、第二消火試験及び第三消火試験により測定するものとする。
２
前項の第二消火試験は第一号から第四号までに定めるところにより、その判定は第五号の規定により、行わなければならない。
一
模型は、イに掲げる形状を有するものでロに掲げる種類のうち模型の番号の数値が一以上のものを一個用いること。
イ
模型の形状
ロ
模型の種類
模型の番号の数値
燃焼表面積（平方メートル）
Ｌ（センチメートル）
０．５
０．１
３１．６
１
０．２
４４．７
２
０．４
６３．３
３
０．６
７７．５
４
０．８
８９．４
５
１．０
１００．０
６
１．２
１０９．５
７
１．４
１１８．３
８
１．６
１２６．５
９
１．８
１３４．１
１０
２．０
１４１．３
１２
２．４
１５５．０
１４
２．８
１６７．４
１６
３．２
１７８．９
１８
３．６
１８９．７
２０
４．０
２００．０
二
消火は、点火した後一分で開始すること。
三
消火器の操作者は、防火衣服を着用しないこと。
四
無風の状態において行なうこと。
五
消火剤の放射終了後一分以内に再燃しない場合においては、それらの模型は完全に消火されたものと判定すること。
３
第一項の第三消火試験は第一号から第六号までに定めるところにより、その判定は第七号の規定により、行なわなければならない。
一
前項第一号イ及びロに掲げる模型で、その番号の数値が第二消火試験において当該消火器が完全に消火した模型の番号の数値の二分の一以下であるものを二個以上五個以下用いること。
二
模型の配列方法は、その番号の数値が大きい模型から小さい模型の順に平面に一直線上にならべるものとすること。
この場合において、模型と模型との間隔は、それぞれ隣り合う模型のうちその番号の数値が大きい模型の一辺の長さ以上とすること。
三
番号の数値が大きい模型から順次間をおかずに点火すること。
四
消火は、最初の模型に点火した後一分で開始し、点火の順に行なうこと。
五
消火器の操作者は、防火衣服を着用しないこと。
六
無風の状態において行なうこと。
七
消火剤の放射終了後一分以内に再燃しない場合においては、それらの模型は完全に消火されたものと判定すること。
４
前二項の規定により第二消火試験及び第三消火試験を行なつた消火器のＢ火災に対する能力単位の数値は、第二消火試験において完全に消火した模型の番号の数値と、第三消火試験において完全に消火した模型の番号の数値の合計数との算術平均値とする。
この場合において、当該算術平均値に一未満の端数がつくときは、その端数を切り捨てるものとする。
（操作の機構）
第五条
消火器は、その保持装置から取りはずす動作、背負う動作、安全栓をはずす動作及びホースをはずす動作を除き、一動作（化学泡消火器（泡消火器のうち消火薬剤の化学反応により生成される泡を放射して消火を行うものをいう。以下同じ。）、据置式の消火器（床面上に据え置いた状態でノズル部分を持ちホースを延長して使用できる消火器（車輪を有するものを除く。）をいう。以下同じ。）及び背負式の消火器（背負ひも等により、背負つて使用する消火器をいう。以下同じ。）にあつては二動作以内、車載式の消火器（運搬のための車輪を有する消火器をいう。以下同じ。）にあつては三動作以内）で容易に、かつ、確実に放射を開始することができるものでなければならない。
２
消火器は、次の表の上欄に掲げる消火器の区分に応じ、それぞれ当該下欄で○印を附した操作方法のいずれか一の方法により作動して放射を開始することができるものでなければならない。
ただし、据置式の消火器、背負式の消火器及び車載式の消火器にあつては、この限りでない。
消火器の区分
操作方法
レバーを握る
押し金具をたたく
ひつくりかえす
ふたをあけてひつくりかえす
ハンドルを上下する
水消火器
手動ポンプにより作動するもの
○
その他のもの