タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲にタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上の高さの不燃材料で造つた囲いを設けるか、又はポンプ設備の基礎の高さをタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上とすること。
（平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備）
第二十二条の六
令第十二条第二項第二号の二の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。
一
タンク専用室以外の場所に設ける場合は、次によること。
イ
ポンプ室は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。
ロ
ポンプ室は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
ハ
ポンプ室には、窓を設けないこと。
ニ
ポンプ室の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
ホ
ポンプ室の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
ヘ
令第十一条第一項第十号の二ハ、チからヌまで及びヲの規定の例によること。
二
タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲に高さ〇・二メートル以上の不燃材料で造つた囲いを設ける等漏れた危険物が流出し、又は流入しないように必要な措置を講ずること。
（屋内タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物）
第二十二条の七
令第十二条第三項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。
（アルキルアルミニウム等の屋内タンク貯蔵所の特例）
第二十二条の八
アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の五に掲げるアルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
（アセトアルデヒド等の屋内タンク貯蔵所の特例）
第二十二条の九
アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の六に掲げるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
（ヒドロキシルアミン等の屋内タンク貯蔵所の特例）
第二十二条の十
ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の七に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
（地下貯蔵タンクの構造）
第二十三条
令第十三条第一項第六号の規定により、地下貯蔵タンクは、当該地下貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該地下貯蔵タンクに係る内圧、土圧等の主荷重及び地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全に造らなければならない。
２
主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより地下貯蔵タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下でなければならない。
（地下貯蔵タンクの外面の保護）
第二十三条の二
令第十三条第一項第七号（令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。）の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該地下貯蔵タンクの腐食を防止するための当該各号に定める方法により保護しなければならない。
ただし、腐食のおそれが著しく少ないと認められる材料で地下貯蔵タンクを造る場合は、この限りでない。
一
内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティングを講じた告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク
告示で定める塗覆装
二
前号に規定するもの以外の告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク
告示で定める塗覆装及び電気防食
三
前二号に規定するもの以外の地下貯蔵タンクで電気的腐食のおそれのある場所に設置されたもの
告示で定める塗覆装及び電気防食
四
前三号に規定するもの以外の地下貯蔵タンク
告示で定める塗覆装
２
令第十三条第二項第五号（令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。）の規定により、令第十三条第二項第三号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク又は同号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第一号イに掲げる措置を講じたものの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。
３
令第十三条第三項（令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。）の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。
（危険物の漏れを検知する設備）
第二十三条の三
令第十三条第一項第十三号の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定める危険物の漏れを検知する設備を設けなければならない。
一
告示で定める腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク（当該地下貯蔵タンクの内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティングを講じたもの又は電気防食により保護されたものを除く。）
地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知するための告示で定める設備
二
前号以外の地下貯蔵タンク
前号に定める設備又は地下貯蔵タンクの周囲に四箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備
（タンク室の構造）
第二十三条の四
令第十三条第一項第十四号の規定により、タンク室は、当該タンク室の自重、地下貯蔵タンク及びその附属設備並びに貯蔵する危険物の重量、土圧、地下水圧等の主荷重並びに上載荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
２
主荷重及び主荷重と従荷重との組合せによりタンク室に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下でなければならない。
（タンク室の防水の措置）
第二十四条
令第十三条第一項第十四号の規定により、タンク室は、次の各号に掲げる防水の措置を講じたものでなければならない。
一
タンク室は、水密コンクリート又はこれと同等以上の水密性を有する材料で造ること。
二
鉄筋コンクリート造とする場合の目地等の部分及びふたとの接合部分には、雨水、地下水等がタンク室の内部に浸入しない措置を講ずること。
（地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備）
第二十四条の二
令第十三条第一項第九号の二（同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。）の規定により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備（以下この条において「油中ポンプ設備」という。）は、次のとおり設けるものとする。
一
油中ポンプ設備の電動機の構造は、次のとおりとすること。
イ
固定子は、危険物に侵されない樹脂が充塡された金属製の容器に収納されていること。
ロ
運転中に固定子が冷却される構造とすること。
ハ
電動機の内部に空気が滞留しない構造とすること。
二
電動機に接続される電線は、危険物に侵されないものとし、かつ、直接危険物に触れないよう保護すること。
三
油中ポンプ設備は、締切運転による電動機の温度の上昇を防止するための措置が講じられたものであること。
四
油中ポンプ設備は、次の場合において電動機を停止する措置が講じられたものであること。
イ
電動機の温度が著しく上昇した場合。
ロ
ポンプの吸引口が露出した場合。
五
油中ポンプ設備は、次により設置すること。
イ
油中ポンプ設備は、地下貯蔵タンクとフランジ接合すること。
ロ
油中ポンプ設備のうち、地下貯蔵タンク内に設けられる部分は、保護管内に設けること。
ただし、当該部分が十分な強度を有する外装により保護されている場合にあつては、この限りでない。
ハ
油中ポンプ設備のうち、地下貯蔵タンクの上部に設けられる部分は、危険物の漏えいを点検することができる措置が講じられた安全上必要な強度を有するピット内に設けること。
（二重殻タンクの構造及び設備）
第二十四条の二の二
令第十三条第二項第一号イ（令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。）の規定により、地下貯蔵タンクには、当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板を間げきを有するように取り付けなければならない。
２
令第十三条第二項第一号イ（令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。）の総務省令で定める設備は、前項の規定により取り付けられた鋼板と地下貯蔵タンクの間げき内に満たされた鋼板の腐食を防止する措置を講じた液体の漏れを検知することができる設備とする。
３