交流無停電電源装置所要面積（１０）
１０
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（１１）
１０
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（１２）
１０
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（１３）
１０
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（１４）
１０
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（１５）
３０
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（１６）
３０
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（１７）
２０
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（１８）
３０
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（１９）
５０
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（２０）
４０
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（２１）
５０
ｍ
２
交流無停電電源装置総合効率
０．８８
―
交流無停電電源装置（１００Ｖ）直流部電圧
０．０８７
ｋＶ
交流無停電電源装置（２００Ｖ）直流部電圧
０．１７６
ｋＶ
蓄電池容量算出係数（交換機設置局、整流装置用、保持時間：３時間）
５．８
ＡＨ／Ａ
蓄電池容量算出係数（交換機設置局、交流無停電電源装置用、保持時間：３時間）
４．２
ＡＨ／Ａ
蓄電池容量算出係数（遠隔収容装置設置局及びＲＴ―ＢＯＸ（局設置簡易遠隔収容装置設置局を除く。）（作業員の到着に１．５時間以上を要するもの及び災害対策の強化を目的とするものを除く。）、保持時間：１０時間）
１２．６
ＡＨ／Ａ
蓄電池容量算出係数（遠隔収容装置設置局及びＲＴ―ＢＯＸ（局設置簡易遠隔収容装置設置局を除く。）（作業員の到着に１．５時間以上を要するものに限る。）、保持時間：１８時間）
２１．７
ＡＨ／Ａ
蓄電池容量算出係数（遠隔収容装置設置局及びＲＴ―ＢＯＸ（局設置簡易遠隔収容装置設置局を除く。）（災害対策の強化を目的とするものに限る。）、保持時間：３６時間）
３９．７
ＡＨ／Ａ
蓄電池容量算出係数（局設置簡易遠隔収容装置設置局（作業員の到着に１．５時間以上を要するもの及び災害対策の強化を目的とするものを除く。）、保持時間：２時間）
５．０
ＡＨ／Ａ
蓄電池容量算出係数（局設置簡易遠隔収容装置設置局（作業員の到着に１．５時間以上を要するものに限る。）、保持時間：１０時間）
１５．３
ＡＨ／Ａ
蓄電池容量算出係数（局設置簡易遠隔収容装置設置局（災害対策の強化を目的とするものに限る。）、保持時間：２８時間）
３３．３
ＡＨ／Ａ
整流装置用蓄電池規定容量（１）
２００
ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量（２）
３００
ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量（３）
５００
ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量（４）
１，０００
ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量（５）
１，５００
ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量（６）
２，０００
ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量（７）
３，０００
ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量（８）
４，０００
ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量（９）
５，０００
ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量（１０）
６，０００
ＡＨ
整流装置用蓄電池所要面積（１）
５
ｍ
２
整流装置用蓄電池所要面積（２）
６
ｍ
２
整流装置用蓄電池所要面積（３）
５
ｍ
２
整流装置用蓄電池所要面積（４）
８
ｍ
２
整流装置用蓄電池所要面積（５）
１１
ｍ
２
整流装置用蓄電池所要面積（６）
１３
ｍ
２
整流装置用蓄電池所要面積（７）
１５
ｍ
２
整流装置用蓄電池所要面積（８）
１８
ｍ
２
整流装置用蓄電池所要面積（９）
２２
ｍ
２
整流装置用蓄電池所要面積（１０）
２３
ｍ
２
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（１）
５０
ＡＨ
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（２）
１００
ＡＨ
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（３）
２００
ＡＨ
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（４）
３００
ＡＨ
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（５）
５００
ＡＨ
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（６）
１，０００
ＡＨ
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（７）
１，５００
ＡＨ
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（８）
２，０００
ＡＨ
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（９）
３，０００
ＡＨ
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（１）
８
ｍ
２
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（２）
８
ｍ
２
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（３）
８
ｍ
２
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（４）
９
ｍ
２
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（５）
８
ｍ
２
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（６）
１３
ｍ
２
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（７）
１８
ｍ
２
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（８）
２１
ｍ
２
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（９）
２７
ｍ
２
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（１）
２００
ＡＨ
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（２）
３００
ＡＨ
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（３）
５００
ＡＨ
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（４）
１，０００
ＡＨ
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（５）
１，５００
ＡＨ
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（６）
２，０００
ＡＨ
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（７）
３，０００
ＡＨ
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（１）
１３
ｍ
２
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（２）
１６
ｍ
２
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（３）
２２
ｍ
２
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（４）
２２
ｍ
２
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（５）
３１
ｍ
２
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（６）
３８
ｍ
２
交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（７）
４９
ｍ
２
建物付帯設備面積付加係数（複数階局舎、オペレーション設備あり）
０．７
―
建物付帯設備面積付加係数（複数階局舎、オペレーション設備なし）
０．８
―
建物付帯設備面積付加係数（平屋局舎）
０．９
―
単位面積当たりの建物付帯設備受電容量（複数階局舎）
０．０１
ｋＶＡ／ｍ
２
単位面積当たりの建物付帯設備受電容量（平屋局舎）
０．０１
ｋＶＡ／ｍ
２
単位面積当たりの建物付帯設備発電電力容量（交換機設置局）
０．０１
ｋＶＡ／ｍ
２
受電装置規定容量（１）
１００
ｋＶＡ
受電装置規定容量（２）
２００
ｋＶＡ
受電装置規定容量（３）
３００
ｋＶＡ
受電装置規定容量（４）
５００
ｋＶＡ
受電装置規定容量（５）
７５０
ｋＶＡ
受電装置規定容量（６）
１，０００
ｋＶＡ
受電装置規定容量（７）
１，５００
ｋＶＡ
受電装置規定容量（８）
２，０００
ｋＶＡ
受電装置規定容量（９）
４，０００
ｋＶＡ
受電装置所要面積（１）
３０
ｍ
２
受電装置所要面積（２）
４５
ｍ
２
受電装置所要面積（３）
４５
ｍ
２
受電装置所要面積（４）
５０
ｍ
２
受電装置所要面積（５）
５０
ｍ
２
受電装置所要面積（６）
５０
ｍ
２
受電装置所要面積（７）
５０
ｍ
２
受電装置所要面積（８）
６０
ｍ
２
受電装置所要面積（９）
１６２
ｍ
２
受電装置更改面積（１）
１５
ｍ
２
受電装置更改面積（２）
２５
ｍ
２
受電装置更改面積（３）
２５
ｍ
２
受電装置更改面積（４）
３２
ｍ
２
受電装置更改面積（５）
３５
ｍ
２
受電装置更改面積（６）
３７
ｍ
２
受電装置更改面積（７）
５２
ｍ
２
受電装置更改面積（８）
５４
ｍ
２
受電装置更改面積（９）
２１２
ｍ
２
発電装置規定容量（１）
１０
ｋＶＡ
発電装置規定容量（２）
２０
ｋＶＡ
発電装置規定容量（３）
３７．５
ｋＶＡ
発電装置規定容量（４）
５０
ｋＶＡ
発電装置規定容量（５）
７５
ｋＶＡ
発電装置規定容量（６）
１００
ｋＶＡ
発電装置規定容量（７）
１５０
ｋＶＡ
発電装置規定容量（８）
２００
ｋＶＡ
発電装置規定容量（９）
２５０
ｋＶＡ
発電装置規定容量（１０）
３００
ｋＶＡ
発電装置規定容量（１１）
３７５
ｋＶＡ
発電装置規定容量（１２）
５００
ｋＶＡ
発電装置規定容量（１３）
６２５
ｋＶＡ
発電装置規定容量（１４）
７５０
ｋＶＡ
発電装置規定容量（１５）
１，０００
ｋＶＡ
発電装置規定容量（１６）
１，５００
ｋＶＡ
発電装置規定容量（１７）
１，７５０
ｋＶＡ
発電装置規定容量（１８）
２，０００
ｋＶＡ
発電装置規定容量（１９）
３，１２５
ｋＶＡ
発電装置所要面積（１）
３６
ｍ
２
発電装置所要面積（２）
３６
ｍ
２
発電装置所要面積（３）
３６
ｍ
２
発電装置所要面積（４）
３６
ｍ
２
発電装置所要面積（５）
３６
ｍ
２
発電装置所要面積（６）
３６
ｍ
２
発電装置所要面積（７）
５４
ｍ
２
発電装置所要面積（８）
５４
ｍ
２
発電装置所要面積（９）
５４
ｍ
２
発電装置所要面積（１０）
７２
ｍ
２
発電装置所要面積（１１）
７２
ｍ
２
発電装置所要面積（１２）
７２
ｍ
２
発電装置所要面積（１３）
７２
ｍ
２
発電装置所要面積（１４）
７２
ｍ
２
発電装置所要面積（１５）
１０８
ｍ
２
発電装置所要面積（１６）
１０８
ｍ
２
発電装置所要面積（１７）
１０８
ｍ
２
発電装置所要面積（１８）
１０８
ｍ
２
発電装置所要面積（１９）
１０８
ｍ
２