クロック供給装置―１Ｓ架収容率（無線単独局）
０．８
―
ルート当たりアンテナ数
３
個
最大アンテナ搭載数
１２
個
中継系最大規格心線数
３００
心
混在収容時効率低下係数（遠隔収容装置）
１
―
混在収容時効率低下係数（加入者交換機）
１
―
海底用中間中継伝送装置最大規格収容システム数
４
システム
海底用中間中継伝送装置規格収容システム数
４
システム
トランスポンダ当たり最大接続可能回線数
１４９
回線／トランスポンダ
時分割多元接続装置架当たり最大収容回線数
２９８
回線／架
衛星送受信装置架当たり最大収容回線数
２９８
回線／架
加入者交換機最大搭載中継インタフェース数
５４
―
中継交換機最大搭載中継インタフェース数
１６５
―
電話遠隔収容装置単位電流
２８
Ａ
電話遠隔収容装置単位電流最大収容回線数
２，５６０
回線
電話遠隔収容装置基本部面積
４．６８
ｍ
２
電話遠隔収容装置単位面積
４．６８
ｍ
２
電話遠隔収容装置単位面積最大収容回線数
２，５６０
回線
加入者交換機基本部電流
４４
Ａ
加入者交換機収容架回線単位電流
１７．６
Ａ
加入者交換機収容架単位電流最大収容回線数
１，２２５
回線
加入者交換機収容架最繁時総呼数単位電流
３８．７
Ａ
加入者交換機収容架単位電流最大最繁時総呼数
１６７
ＫＢＨＣＡ
加入者交換機ＡＣ電流
３
Ａ／台
加入者交換機基本部面積
２１．０８
ｍ
２
加入者交換機収容架単位面積
２．０８
ｍ
２
加入者交換機収容架単位面積最大収容回線数
１，１９４
回線
中継交換機基本部電流
４２．５
Ａ／台
中継交換機収容架単位電流
３１．２
Ａ
中継交換機収容架単位電流最大収容チャネル数
３，２５０
チャネル
中継交換機ＡＣ電流
３
Ａ／台
中継交換機基本部面積
１４．３３
ｍ
２
中継交換機収容架単位面積
１．６２
ｍ
２
／架
中継交換機収容架単位面積最大収容チャネル数
３，２５０
チャネル
多重変換装置基本部電流
６１．４
Ａ／架
多重変換装置ユニット電流
０
Ａ／ユニット
多重変換装置架面積
１．９２
ｍ
２
／架
多重変換装置１アイランド最大架数
１
架
クロスコネクト装置基本架電流
４０．３
Ａ／架
クロスコネクト装置増設架基本部電流
３８．２
Ａ／架
クロスコネクト装置ユニット電流
７．９
Ａ／ユニット
クロスコネクト装置架面積
１．４４
ｍ
２
／架
クロスコネクト装置１アイランド最大架数
１０
架
高速終端中継伝送装置１５６Ｍ基本部電流
４０．５
Ａ／架
高速終端中継伝送装置１５６Ｍユニット電流
０
Ａ／ユニット
高速終端中継伝送装置１５６Ｍ架面積
１．９２
ｍ
２
／架
高速終端中継伝送装置１５６Ｍ１アイランド最大架数
１
架
高速終端中継伝送装置６００Ｍ基本部電流
４７．９
Ａ／架
高速終端中継伝送装置６００Ｍユニット電流
０
Ａ／ユニット
高速終端中継伝送装置６００Ｍ架面積
１．９２
ｍ
２
／架
高速終端中継伝送装置６００Ｍ１アイランド最大架数
１
架
高速終端中継伝送装置２．４Ｇ基本部電流
２４．１
Ａ／台
高速終端中継伝送装置２．４Ｇユニット電流
０
Ａ／ユニット
高速終端中継伝送装置２．４Ｇ架面積
１．９２
ｍ
２
／架
高速終端中継伝送装置２．４Ｇ１アイランド最大架数
１
架
分岐挿入伝送装置６００Ｍ基本部電流
１
Ａ／台
分岐挿入伝送装置６００Ｍユニット電流
６．１
Ａ／ユニット
分岐挿入伝送装置６００Ｍ架面積
２．５
ｍ
２
／架
分岐挿入伝送装置６００Ｍ１アイランド最大架数
１
架
分岐挿入伝送装置２．４Ｇ基本部電流
０
Ａ／台
分岐挿入伝送装置２．４Ｇユニット電流
３．２
Ａ／ユニット
分岐挿入伝送装置２．４Ｇ架面積
２
ｍ
２
／架
分岐挿入伝送装置２．４Ｇ１アイランド最大架数
１
架
分岐挿入伝送装置１０Ｇ基本部電流
０
Ａ／台
分岐挿入伝送装置１０Ｇユニット電流
５．５
Ａ／ユニット
分岐挿入伝送装置１０Ｇ架面積
２
ｍ
２
／架
分岐挿入伝送装置１０Ｇ１アイランド最大架数
１
架
クロック供給装置１Ｓ架単位電流
２
Ａ／架
クロック供給装置１Ｓ架面積
１．４４
ｍ
２
／架
クロック供給装置１Ｇ架単位電流
４
Ａ／架
クロック供給装置１Ｇ架面積
１．４４
ｍ
２
／架
中間中継伝送装置（５２Ｍ）基本部電流
７．１
Ａ／架
中間中継伝送装置（１５６Ｍ）基本部電流
１９．６
Ａ／架
中間中継伝送装置（６００Ｍ）基本部電流
３０．７
Ａ／架
中間中継伝送装置（２．４Ｇ）基本部電流
２０
Ａ／架
中間中継伝送装置架面積
１．６
ｍ
２
／架
信号用中継交換機基本部電流
１２．７
Ａ／台
信号用中継交換機収容架単位電流
６７
Ａ
信号用中継交換機収容架単位電流最大収容リンク数（４８Ｋ換算）
４８０
リンク
信号用中継交換機ＡＣ電流
０．１６
Ａ／台
信号用中継交換機基本部面積
０
ｍ
２
／台
信号用中継交換機収容架単位面積
１．５
ｍ
２
信号用中継交換機収容架単位面積最大収容リンク数（４８Ｋ換算）
４８０
リンク
交換機の端子収容率
０．９６５
―
１万端子当たりの必要主配線盤長
２．５２
ｍ
作業スペース込みの主配線盤幅
３．９
ｍ
加入者系半固定パス伝送装置単位電流
２７．１２
Ａ
加入者系半固定パス伝送装置単位電流最大収容端子数
１４，３３６
端子
加入者系半固定パス伝送装置単位面積
１．６
ｍ
２
加入者系半固定パス伝送装置単位面積最大収容端子数
１４，３３６
端子
光ケーブル成端架単位面積（大）
１２
ｍ
２
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（大）
２，０００
端子
光ケーブル成端架単位面積（小１）
１
ｍ
２
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（小１）
１２８
端子
光ケーブル成端架単位面積（小２）
２
ｍ
２
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（小２）
２５６
端子
光ケーブル成端架単位面積（中）
２
ｍ
２
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（中）
３８９
端子
オペレーション設備（総合監視）設置局数
１１
局
オペレーション設備（試験受付）設置局数
４７
局
オペレーション設備（総合監視）単位面積当たりＡＣ電流
０．８
Ａ／ｍ
２
オペレーション設備（試験受付）単位面積当たりＡＣ電流
０．８
Ａ／ｍ
２
オペレーション設備（総合監視）面積
５０５
ｍ
２
オペレーション設備（試験受付）面積
４３２
ｍ
２
海底中間中継伝送装置用給電装置単位電流
０．９２
Ａ／台
海底中間中継伝送装置用給電装置単位面積
１．４４
ｍ
２
変復調回線切替装置単位電流
１．７
Ａ／台
変復調回線切替装置架面積
１．９２
ｍ
２
／架
無線送受信装置単位電流
０．５
Ａ／台
無線送受信装置架面積
１．４４
ｍ
２
／架
地上鉄塔土地面積
１４４
ｍ
２
発熱量換算係数
８６０
ｋｃａｌ／ｋＶＡ
空調設備１台当たりの能力（１）
４８，１５１
ｋｃａｌ／台
空調設備１台当たりの能力（２）
１９，２６１
ｋｃａｌ／台
空調設備１台当たりの電力容量（１）
１８．５４
ｋＶＡ
空調設備１台当たりの電力容量（２）
５．６
ｋＶＡ
空調設備単位面積（１）
３．４３
ｍ
２
空調設備単位面積（２）
０．６７
ｍ
２
整流器１ユニット当たり最大電流
１００
Ａ／ユニット
整流装置１系統当たり最大電流
８００
Ａ／系統
整流装置基本部収容可能整流器数
４
個／架
整流装置増設架収容可能整流器数
４
個／架
整流装置総合効率
０．８７
―
整流装置基本部面積
１０
ｍ
２
／架
整流装置増設架面積
２
ｍ
２
／架
直流電圧値
４８
Ｖ
警察消防用回線１回線当たりの消費電流
０．４８４３７５
Ａ／回線
直流変換電源装置１架最大電流
８０
Ａ／架
直流変換電源装置架単位面積
５
ｍ
２
／架
入力変換効率
０．８５
―
交流無停電電源装置規定出力容量（１）
１
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（２）
３
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（３）
５
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（４）
７
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（５）
１０
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（６）
１５
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（７）
２０
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（８）
３０
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（９）
５０
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（１０）
７５
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（１１）
１００
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（１２）
２００
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（１３）
２５０
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（１４）
３００
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（１５）
４００
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（１６）
５００
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（１７）
６００
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（１８）
８００
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（１９）
１，０００
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（２０）
１，２００
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（２１）
１，５００
ｋＶＡ
交流無停電電源装置所要面積（１）
４
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（２）
４
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（３）
４
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（４）
４
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（５）
７
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（６）
７
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（７）
８
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（８）
８
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（９）
８
ｍ
２