一　ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。
二　第七条の二第一項第六号の防火壁
二　防火壁の設置状況及び維持管理状況を目視等により検査し、当該防火壁の設置状況を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。
３　製造設備が第七条の三第一項の圧縮水素スタンドである製造施設の場合
一　第七条の三第一項第十四号の常用の圧力が高い液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置（第七条の四第一項第一号で準用するものを含む。）
一　常用の圧力が高い液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二　第七条の三第一項第十六号の同号ロの設備と圧縮ガスを容器に充塡する場所等との間の障壁（第七条の四第一項第一号で準用するものを含む。）
二　液化水素昇圧ポンプ及び液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器と十メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充塡する場所又は当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。
三　第七条の三第一項第十八号の液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置（第七条の三第二項第一号、第七条の四第一項第一号及び同条第二項第一号で準用するものを含む。）
三　液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
四　第七条の三第二項第三十号の液化水素昇圧ポンプ及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間の障壁等（第七条の四第二項第一号で準用するものを含む。）
四　液化水素昇圧ポンプ及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間に設置された障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。
五　第七条の三第二項第三十四号の常用の圧力が高い液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置（第七条の四第二項第一号で準用するものを含む。）
五　常用の圧力が高い液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
３の２　製造設備が第七条の四第一項の圧縮水素スタンドである製造施設の場合
一　第七条の四第一項第二号イの設備又は措置の運転状況を監視する措置
一　監視所に講じた運転状況を監視する措置の状況を目視等又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二　第七条の四第一項第二号ロの設備又は措置の異常時に警報を発する措置
二　監視所に講じた異常時に警報を発する措置の状況を目視等又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三　第七条の四第一項第二号ハの火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる措置
三　監視所に講じた火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる措置の状況を目視等又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
四　第七条の四第一項第二号ニの目視等により確認できる措置（同条第二項第二号で準用するものを含む。）
四　監視所に講じた目視等により確認できる措置の状況を目視等又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
五　第七条の四第一項第二号ホの顧客に対し必要な指示を行うための措置（同条第二項第二号で準用するものを含む。）
五　監視所に講じた顧客に対し必要な指示を行うための措置の状況を目視等又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
六　第七条の四第一項第二号ヘの必要に応じ付近の住民に退避するよう警告するための措置（同条第二項第二号で準用するものを含む。）
六　監視所に講じた必要に応じ付近の住民に退避するよう警告するための措置の状況を目視等又は記録により検査し当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
七　第七条の四第一項第三号の製造設備の運転を自動的に停止するための措置（同条第二項第一号で準用するものを含む。）
七　監視所に講じた機能が失われたときに製造設備の運転を自動的に停止するための措置の状況を図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
八　第七条の四第一項第四号の車両の停止位置の表示（同条第二項第一号で準用するものを含む。）
八　ディスペンサーの周囲の地盤面に講じた車両の停止位置の表示の状況及び維持管理状況を目視等により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
九　第七条の四第一項第五号のディスペンサーの操作方法の表示（同条第二項第一号で準用するものを含む。）
九　ディスペンサーに講じたディスペンサーの操作方法の表示及び維持管理状況を目視等により検査する。
十　第七条の四第一項第六号の人体に蓄積された静電気を除去する措置（同条第二項第一号で準用するものを含む。）
十　ディスペンサーに講じた人体に蓄積された静電気を除去する措置の状況を目視等によるほか、記録等により検査する。
十一　第七条の四第一項第七号の容器と適切に接続されたことを顧客が容易に確認することができる措置（同条第二項第一号で準用するものを含む。）
十一　充塡用のノズルに講じた容器と適切に接続されたことを顧客が容易に確認することができる措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十二　第七条の四第一項第八号の充塡用のノズルが外れない構造（同条第二項第一号で準用するものを含む。）
十二　充塡用のノズルに講じた容器に圧縮水素を供給している間は、容器から外れない構造の状況を目視等及び図面により検査し、当該構造の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十三　第七条の四第一項第九号の充塡用のノズルの凍結しないための措置（同条第二項第一号で準用するものを含む。）
十三　充塡用のノズルの凍結しないための措置の状況を目視等及び図面又は記録により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
十四　第七条の四第一項第十号の顧客による充塡用のノズルの収納が確実に行われるようにするための措置（同条第二項第一号で準用するものを含む。）
十四　ディスペンサーに講じた顧客による充塡用のノズルの収納が確実に行われるようにするための措置の状況及び維持管理状況を目視等及び図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十五　第七条の四第二項第二号イの設備又は措置の運転状況を監視する措置
十五　監視所に講じた運転状況を監視する措置の状況を目視等又はその記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十六　第七条の四第二項第二号ロの設備又は措置の異常時に警報を発する措置
十六　監視所に講じた異常時に警報を発する措置の状況を目視等又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十七　第七条の四第二項第二号ハの火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる措置
十七　監視所に講じた火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる措置の状況を目視等又は記録により検査し当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
３の３　製造設備が移動式製造設備である製造施設
一　第八条第一項第四号の特定不活性ガスの製造施設の消火設備
一　特定不活性ガスの製造施設の消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。
４　製造設備が第八条第三項に規定する移動式製造設備である製造施設の場合
一　第八条第三項で準用する第八条第一項第一号の製造施設の付近の引火性物質等の状況
一　製造施設の周辺について、引火性又は発火性物質の有無を目視等により検査する。
二　第八条第三項で準用する第八条第一項第二号の警戒標
二　警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視等により検査する。
三　第八条第三項で準用する第六条第一項第十一号の高圧ガス設備の耐圧性能及び同項第十三号の高圧ガス設備の強度
三　高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを目視等及び非破壊検査（肉厚測定を含む。）により検査する。
四　第八条第三項で準用する第六条第一項第十二号の高圧ガス設備の気密試験
四　高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
五　第八条第三項で準用する第八条第一項第四号の酸素の製造施設の消火設備
五　酸素の製造施設の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視等及び記録により検査する。
六　第八条第三項で準用する第六条第一項第四十二号イの容器置場の警戒標