二十六　第七条第二項第十八号の火気を取り扱う施設までの距離等
二十六　圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十七　第七条第二項第十九号の圧縮天然ガスの過充塡防止のための措置
二十七　過充塡防止のための措置の状況を目視等及び記録により検査する。
二十八　第七条第二項第二十号の他の高圧ガス設備との間の距離
二十八　圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。
二十八の二　第七条第二項第二十号の二の圧縮水素スタンドの設備との間の距離
二十八の二　圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。
二十九　第七条第二項第二十一号の圧縮天然ガススタンドの消火設備
二十九　圧縮天然ガススタンドの消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。
４　製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設の場合
一　第七条の二第一項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第九号から第二十二号まで、第二十七号、第二十八号、第三十八号から第四十一号まで及び第五十号から第六十二号までに掲げるもの
一　第一項第一号、第九号から第二十二号まで、第二十七号、第二十八号、第三十八号から第四十一号まで及び第五十号から第六十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二　第七条の二第一項第二号の敷地境界までの距離等
二　高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。
三　第七条の二第一項第三号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等
三　地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の上部構造を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、漏えいしたガスの滞留を防止するための当該室に講じた措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。
四　第七条の二第一項第四号イの貯槽の地盤面下埋設
四　貯槽の地盤面下埋設の状況を目視等によるほか、図面及び記録により検査する。
五　第七条の二第一項第四号ロの貯槽内の液化天然ガスの温度上昇防止の措置
五　貯槽内の液化天然ガスの温度が上昇しないような措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
六　第七条の二第一項第四号ハの貯槽室の構造等
六　貯槽室の上部構造及び防水措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室の換気設備の設置の状況を目視等によるほか、図面及び記録により検査し、当該換気装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
七　第七条の二第一項第四号ニの貯槽を貯槽室に設置しない場合の措置
七　貯槽の地盤への固定の状況、腐食を防止する措置、地盤面上に講じた措置並びに断熱及び凍結防止のための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。
八　第七条の二第一項第五号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離
八　ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。
九　第七条の二第一項第六号の防火壁
九　防火壁の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。
十　第七条の二第一項第七号の貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置
十　貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十一　第七条の二第一項第八号のディスペンサーに設置された遮断装置
十一　ディスペンサーに設置された遮断装置を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十二　第七条の二第一項第八号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置
十二　ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。
十三　第七条の二第一項第九号の配管の設置場所等
十三　配管の設置場所又は配管が設置されているトレンチの構造を目視等により検査する。
十四　第七条の二第一項第十号の漏えいガスを検知し、警報し、自動停止するための装置
十四　施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十五　第七条の二第一項第十一号の貯槽間の距離
十五　貯槽間の距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。
十六　第七条の二第一項第十二号の液面計
十六　貯槽の液面計の設置状況を目視等及び図面により検査する。
十七　第七条の二第一項第十三号の貯槽の配管に設けたバルブ
十七　貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視等により検査する。
十八　第七条の二第一項第十四号の感震装置
十八　感震装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十九　第七条の二第一項第十五号の製造設備の自動停止装置の起動装置
十九　自動停止装置の起動装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十　第七条の二第一項第十六号の加圧設備の自動停止等の措置
二十　加圧設備の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十一　第七条の二第一項第十七号のガス設備の設置位置等
二十一　ガス設備の設置位置を目視等により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。
二十二　第七条の二第一項第十八号のディスペンサーの屋根
二十二　ディスペンサーの屋根の材料を目視等によるほか図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
二十三　第七条の二第一項第十九号の火気を取り扱う施設までの距離等
二十三　液化天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十四　第七条の二第一項第二十号の高圧ガス設備間の距離
二十四　液化天然ガススタンドの処理設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。
５　製造設備が第七条の三第一項の圧縮水素スタンドである製造施設の場合