原子炉格納容器（コンクリート製原子炉格納容器を除く。以下この号において同じ。）及び原子炉格納容器支持構造物に使用する材料は、次によること。
イ
原子炉格納容器又は原子炉格納容器支持構造物が、その使用される圧力、温度、湿度、荷重等の条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有すること。
ロ
原子炉格納容器又は原子炉格納容器支持構造物の最低使用温度に対して適切な破壊じん性を有することを機械試験等により確認したものであること。
六
コンクリート製原子炉格納容器のコンクリート部及び鋼製内張り部等に使用する材料は、次によること。
イ
コンクリートにあつては、当該原子炉格納容器が使用される圧力、温度、荷重等の条件に対して適切な圧縮強度を有すること。
ロ
コンクリートにあつては、有害な膨張及び鉄筋腐食を起こさないよう、長期の耐久性を有すること。
ハ
コンクリート部に強度部材として使用する鉄筋並びに緊張材及び定着具（以下「鉄筋等」という。）にあつては、当該原子炉格納容器が使用される圧力、温度、荷重等の条件に対して適切な機械的強度、化学的成分及び形状寸法を有すること。
ニ
鋼製内張り部等に使用する材料にあつては、前号イ及びロの規定に準ずること。
七
炉心支持構造物に使用する材料は、第一号イ、ハ及びニの規定に準ずること。
八
クラス１機器及びクラス１支持構造物の構造及び強度は、次によること。
イ
クラス１機器にあつては、最高使用温度、最高使用圧力及び機械的荷重が負荷されている状態（以下「設計上定める条件」という。）において、全体的な変形を弾性域に抑えること。
ロ
クラス１支持構造物にあつては、運転状態Ｉ及び運転状態ＩＩにおいて、全体的な変形を弾性域に抑えること。
ハ
クラス１容器（オメガシール等を除く。）、クラス１管、クラス１弁及びクラス１支持構造物にあつては、運転状態ＩＩＩにおいて、全体的な塑性変形が生じないこと。
ただし、構造上の不連続部における局部的な塑性変形はこの限りではない。
ニ
クラス１容器（オメガシール等を除く。）、クラス１管及びクラス１支持構造物にあつては、運転状態ＩＶにおいて、延性破断に至る塑性変形が生じないこと。
ホ
クラス１容器（ボルト、オメガシール等を除く。）にあつては、試験状態において、全体的な塑性変形が生じないこと。
ただし、構造上の不連続部における局部的な塑性変形はこの限りでない。
ヘ
クラス１容器（ボルト等を除く。）、クラス１管、クラス１弁（弁箱に限る。）及びクラス１支持構造物にあつては、運転状態Ｉ及び運転状態ＩＩにおいて、進行性変形が生じないこと。
ト
クラス１容器、クラス１管、クラス１弁（弁箱に限る。）及びクラス１支持構造物にあつては、運転状態Ｉ及び運転状態ＩＩにおいて、疲労破壊が生じないこと。
チ
クラス１容器（胴、鏡板等に限る。）にあつては、運転状態Ｉ、運転状態ＩＩ、運転状態ＩＩＩ及び運転状態ＩＶ並びに試験状態において、座屈が生じないこと。
リ
クラス１管にあつては、設計上定める条件において、座屈が生じないこと。
ヌ
クラス１支持構造物にあつては、運転状態Ｉ、運転状態ＩＩ、運転状態ＩＩＩ及び運転状態ＩＶにおいて、座屈が生じないこと。
ル
ロ、ハ、ニ、ヘ、ト及びヌにかかわらず、クラス１支持構造物であつて、クラス１容器に溶接により取り付けられ、その損壊により、クラス１容器の損壊を生じさせるおそれのあるものにあつては、クラス１容器の規定に準ずること。
九
クラス２機器及びクラス２支持構造物の構造及び強度は、次によること。
イ
クラス２機器にあつては、設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑えること。
ロ
クラス２機器に属する伸縮継手にあつては、設計上定める条件で応力が繰り返し加わる場合において、疲労破壊が生じないこと。
ハ
クラス２管（伸縮継手を除く。）にあつては、運転状態Ｉ及び運転状態ＩＩにおいて、疲労破壊が生じないこと。
ニ
クラス２容器及びクラス２管にあつては、設計上定める条件において、座屈が生じないこと。
ホ
クラス２支持構造物であつて、クラス２機器に溶接により取り付けられ、その損壊によりクラス２機器に損壊を生じさせるおそれのあるものにあつては、運転状態Ｉ及び運転状態ＩＩにおいて、延性破断及び座屈が生じないこと。
十
クラス３機器の構造及び強度は、次によること。
イ
設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑えること。
ロ
クラス３機器に属する伸縮継手にあつては、設計上定める条件で応力が繰り返し加わる場合において、疲労破壊が生じないこと。
ハ
設計上定める条件において、座屈が生じないこと。
十一
クラス４管の構造及び強度は、設計上定める条件において、延性破断に至る塑性変形を生じないこと。
十二
原子炉格納容器（コンクリート製原子炉格納容器を除く。）及び原子炉格納容器支持構造物の構造及び強度は、次によること。
イ
原子炉格納容器（ロに掲げる部分を除く。）にあつては、設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑えること。
ロ
原子炉格納容器のうち著しい応力が生じる部分及び特殊な形状の部分にあつては、第八号イ、ハ、ニ及びホのクラス１容器の規定を準用する。
ハ
原子炉格納容器支持構造物にあつては、第八号ロ、ハ及びニのクラス１支持構造物の規定を準用する。
ニ
原子炉格納容器のうち著しい応力が生じる部分及び特殊な形状の部分並びに原子炉格納容器支持構造物にあつては、運転状態Ｉ及び運転状態ＩＩにおいて、進行性変形による破壊が生じないこと。
ホ
原子炉格納容器の伸縮継手にあつては、設計上定める条件で応力が繰り返し加わる場合において、疲労破壊が生じないこと。
ヘ
原子炉格納容器のうち著しい応力が生じる部分及び特殊な形状の部分並びに原子炉格納容器支持構造物にあつては、運転状態Ｉ及び運転状態ＩＩにおいて、疲労破壊が生じないこと。
ト
原子炉格納容器にあつては、設計上定める条件並びに運転状態ＩＩＩ及び運転状態ＩＶにおいて、座屈が生じないこと。
チ
原子炉格納容器支持構造物にあつては、運転状態Ｉ、運転状態ＩＩ、運転状態ＩＩＩ及び運転状態ＩＶにおいて、座屈が生じないこと。
十三
コンクリート製原子炉格納容器の構造及び強度は、次によること。
イ
コンクリートにあつては、荷重状態Ｉ、荷重状態ＩＩ及び荷重状態ＩＩＩにおいて圧縮破壊が生じず、かつ、荷重状態ＩＶにおいてコンクリート製原子炉格納容器が大きな塑性変形に至る圧縮破壊が生じないこと。
ロ
鉄筋等にあつては、荷重状態Ｉ、荷重状態ＩＩ及び荷重状態ＩＩＩにおいて降伏せず、かつ、荷重状態ＩＶにおいて破断に至るひずみが生じないこと。
ハ
コンクリート部にあつては、荷重状態Ｉ、荷重状態ＩＩ及び荷重状態ＩＩＩにおいてせん断破壊が生じず、かつ、荷重状態ＩＶにおいてコンクリート製原子炉格納容器が大きな塑性変形に至るせん断破壊が生じないこと。
ニ
ライナプレート（貫通部スリーブが取り付く部分を除く。）にあつては、荷重状態Ｉ及び荷重状態ＩＩにおいて著しい残留ひずみが生じず、かつ、荷重状態ＩＩＩ及び荷重状態ＩＶにおいて破断に至らないこと。
ホ
ライナプレート（貫通部スリーブが取り付く部分を除く。）にあつては、ニの規定によるほか、第十二号ヘの原子炉格納容器の規定を準用する。
ヘ
ライナプレート（貫通部スリーブが取り付く部分に限る。）、貫通部スリーブ及び定着金具（ライナプレートに取り付ける定着金具であつて、全ての荷重状態において全体的な変形を弾性域に抑えることができるものを除く。）にあつては、第十二号ハ、ニ、ヘ及びチの原子炉格納容器支持構造物の規定を準用する。
この場合において、第十二号中「運転状態Ｉ及び運転状態ＩＩ」とあるのは「荷重状態Ｉ及び荷重状態ＩＩ」と、「運転状態Ｉ、運転状態ＩＩ、運転状態ＩＩＩ及び運転状態ＩＶ」とあるのは「荷重状態Ｉ、荷重状態ＩＩ、荷重状態ＩＩＩ及び荷重状態ＩＶ」と読み替えるものとする。
ト
ナックルにあつては、第十二号ロ、ニ及びヘの原子炉格納容器のうち著しい応力が生じる部分及び特殊な形状の部分の規定を準用する。
十四
炉心支持構造物の構造及び強度は、次によること。
イ
設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑えること。
ロ
運転状態ＩＩＩにおいて、全体的な塑性変形が生じないこと。
ただし、構造上の不連続部における局部的な塑性変形はこの限りではない。
ハ
運転状態ＩＶにおいて、延性破断に至る塑性変形が生じないこと。
ニ
炉心支持構造物にあつては、運転状態Ｉ及び運転状態ＩＩにおいて、進行性変形による破壊が生じないこと。
ホ
運転状態Ｉ及び運転状態ＩＩにおいて、疲労破壊が生じないこと。
ヘ
運転状態Ｉ、運転状態ＩＩ、運転状態ＩＩＩ及び運転状態ＩＶにおいて、座屈が生じないこと。
十五
クラス１容器、クラス１管、クラス２容器、クラス２管、クラス３容器、クラス３管、クラス４管及び原子炉格納容器のうち主要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は、次によること。
イ
不連続で特異な形状でないものであること。
ロ
溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認したものであること。
ハ
適切な強度を有するものであること。
ニ
機械試験等により適切な溶接施工法等であることをあらかじめ確認したものにより溶接したものであること。
（使用中の亀裂等による破壊の防止）
第九条の二
使用中のクラス１機器、クラス１支持構造物、クラス２機器、クラス２支持構造物、クラス３機器、クラス４管、原子炉格納容器、原子炉格納容器支持構造物及び炉心支持構造物には、その破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥があつてはならない。