この条（第四項第六号を除く。）において、次の表の上欄に掲げる種別のアナログ式感知器（火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和五十六年自治省令第十七号）第二条第七号又は同条第十二号から第十四号までに規定するものをいう。以下同じ。）に関する基準については、それぞれ同表の中欄に掲げる設定表示温度等の範囲の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別の感知器の例によるものとする。
アナログ式感知器の種別
設定表示温度等の範囲
感知器の種別
熱アナログ式スポット型感知器
注意表示に係る設定表示温度
（正常時における最高周囲温度＋２０）度以上
（設定火災表示温度－１０）度以下
定温式スポット型特種
火災表示に係る設定表示温度
（正常時における最高周囲温度＋３０）度以上
（正常時における最高周囲温度＋５０）度以下
イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器
注意表示に係る設定表示濃度
２．５パーセントを超え５．０パーセント以下
光電式スポット型一種
火災表示に係る設定表示濃度
設定注意表示濃度を超え１５パーセント以下
注意表示に係る設定表示濃度
５パーセントを超え１０パーセント以下
光電式スポット型二種
火災表示に係る設定表示濃度
設定注意表示濃度を超え２２．５パーセント以下
注意表示に係る設定表示濃度
１０パーセントを超え１５パーセント以下
光電式スポット型三種
火災表示に係る設定表示濃度
設定注意表示濃度を超え２２．５パーセント以下
光電アナログ式分離型感知器（Ｌ
１
が四十五メートル未満のもの）
注意表示に係る設定表示濃度
０．３×Ｌ
２
パーセントを超え（（２／３）（０．８×Ｌ
１
＋２９））パーセント以下
光電式分離型一種
火災表示に係る設定表示濃度
設定注意表示濃度を超え（Ｌ
１
＋４０）パーセント以下
注意表示に係る設定表示濃度
（（２／３）（０．８×Ｌ
１
＋２９））パーセントを超え（（２／３）（Ｌ
１
＋４０））パーセント以下
光電式分離型二種
火災表示に係る設定表示濃度
設定注意表示濃度を超え（Ｌ
１
＋４０）パーセント以下
光電アナログ式分離型感知器（Ｌ
１
が四十五メートル以上のもの）
注意表示に係る設定表示濃度
０．３×Ｌ
２
パーセントを超え４３．３パーセント以下
光電式分離型一種
火災表示に係る設定表示濃度
設定注意表示濃度を超え８５パーセント以下
注意表示に係る設定表示濃度
４３．３パーセントを超え５６．７パーセント以下
光電式分離型二種
火災表示に係る設定表示濃度
設定注意表示濃度を超え８５パーセント以下
注
Ｌ
１
は公称監視距離の最小値であり、Ｌ
２
は公称監視距離の最大値である。
８
令第二十一条第一項第十二号に掲げる道路の用に供される部分には、その使用場所に適応する炎感知器を設けなければならない。
９
自動火災報知設備の中継器の設置は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
受信機において、受信機から感知器に至る配線の導通を確認することができないものにあつては、回線ごとに導通を確認することができるように受信機と感知器との間に中継器を設けること。
二
中継器は、点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた箇所に設けること。
（自動火災報知設備に関する基準の細目）
第二十四条
自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一
配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。
イ
感知器の信号回路は、容易に導通試験をすることができるように、送り配線にするとともに回路の末端に発信機、押しボタン又は終端器を設けること。
ただし、配線が感知器若しくは発信機からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものにあつては、この限りでない。
ロ
電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流二百五十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が、電源回路の対地電圧が百五十ボルト以下の場合は〇・一メガオーム以上、電源回路の対地電圧が百五十ボルトを超える場合は〇・二メガオーム以上であり、感知器回路（電源回路を除く。）及び附属装置回路（電源回路を除く。）と大地との間並びにそれぞれの回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、一の警戒区域ごとに直流二百五十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が〇・一メガオーム以上であること。
ハ
次に掲げる回路方式を用いないこと。
（イ）
接地電極に常時直流電流を流す回路方式
（ロ）
感知器、発信機又は中継器の回路と自動火災報知設備以外の設備の回路とが同一の配線を共用する回路方式（火災が発生した旨の信号の伝達に影響を及ぼさないものを除く。）
ニ
自動火災報知設備の配線に使用する電線とその他の電線とは同一の管、ダクト（絶縁効力のあるもので仕切つた場合においては、その仕切られた部分は別個のダクトとみなす。）若しくは線ぴ又はプルボックス等の中に設けないこと。
ただし、六十ボルト以下の弱電流回路に使用する電線にあつては、この限りでない。
ホ
Ｒ型受信機及びＧＲ型受信機に接続される固有の信号を有する感知器及び中継器から受信機までの配線については、第十二条第一項第五号の規定に準ずること。
ヘ
感知器回路の配線について共通線を設ける場合の共通線は、一本につき七警戒区域以下とすること。
ただし、Ｒ型受信機及びＧＲ型受信機に接続される固有の信号を有する感知器又は中継器が接続される感知器回路にあつては、この限りでない。
ト
Ｐ型受信機及びＧＰ型受信機の感知器回路の電路の抵抗は、五十オーム以下となるように設けること。
チ
火災により一の階のスピーカー又はスピーカーの配線が短絡又は断線した場合にあつても、他の階への火災の報知に支障のないように設けること。
一の二
火災が発生した旨の信号を無線により発信し、又は受信する感知器、中継器、受信機、地区音響装置又は発信機を設ける場合は、次に定めるところによること。
イ
感知器、中継器、受信機、地区音響装置又は発信機は、これらの間において確実に信号を発信し、又は受信することができる位置に設けること。
ロ
受信機において感知器、中継器、地区音響装置又は発信機（第三号イ及び第四号ニにおいて「感知器等」という。）から発信される信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。
二
受信機は、次に定めるところにより設けること。
イ
受信機は、感知器、中継器又は発信機の作動と連動して、当該感知器、中継器又は発信機の作動した警戒区域を表示できるものであること。
ロ
受信機の操作スイッチは、床面からの高さが〇・八メートル（いすに座つて操作するものにあつては〇・六メートル）以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
ハ
特定一階段等防火対象物及びこれ以外の防火対象物で令別表第一（二）項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに設ける受信機で、地区音響装置の鳴動を停止するスイッチ（以下この号において「地区音響停止スイッチ」という。）を設けるものにあつては、当該地区音響停止スイッチが地区音響装置の鳴動を停止する状態（以下この号において「停止状態」という。）にある間に、受信機が火災信号を受信したときは、当該地区音響停止スイッチが一定時間以内に自動的に（地区音響装置が鳴動している間に停止状態にされた場合においては自動的に）地区音響装置を鳴動させる状態に移行するものであること。
ニ
受信機は、防災センター等に設けること。
ホ
主音響装置及び副音響装置の音圧及び音色は、次の（イ）及び（ロ）に定めるところによる。
（イ）
他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
（ロ）
主音響装置及び副音響装置を、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。
ヘ
Ｐ型一級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、Ｐ型二級受信機、Ｐ型三級受信機、ＧＰ型一級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、ＧＰ型二級受信機及びＧＰ型三級受信機は、一の防火対象物（令第二十一条第一項第十号、第十一号及び第十三号に係る階にあつては、当該階）につき三台以上設けないこと。
ト
一の防火対象物（令第二十一条第一項第十号、第十一号及び第十三号に係る階にあつては、当該階）に二以上の受信機が設けられているときは、これらの受信機のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けること。
チ
Ｐ型二級受信機及びＧＰ型二級受信機で接続することができる回線の数が一のものは、令別表第一に掲げる防火対象物で延べ面積（令第二十一条第一項第十号、第十一号及び第十三号に係る階に設ける場合にあつては、当該階の床面積）が三百五十平方メートルを超えるものに設けないこと。
リ
Ｐ型三級受信機及びＧＰ型三級受信機は、令別表第一に掲げる防火対象物で延べ面積（令第二十一条第一項第十号に係る階に設ける場合にあつては、当該階の床面積）が百五十平方メートルを超えるものに設けないこと。
三
電源は、次に定めるところにより設けること。
イ
電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。
ただし、感知器等の電源に電池を用いる場合において、当該電池の電圧が感知器等を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨を受信機において確認するための措置が講じられているときは、この限りでない。
ロ
電源の開閉器には、自動火災報知設備用のものである旨を表示すること。
四
非常電源は、次に定めるところにより設けること。
イ