この省令は、公布の日から施行する。
附　則
この省令は、公布の日から施行する。
附　則
この省令は、公布の日から施行する。
附　則
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附　則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附　則
この省令は、公布の日から施行する。
附　則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。
附　則
この省令は、公布の日から施行する。
附　則
（施行期日）
１
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、第三十九条の三の二の改正規定は、令和二年二月一日から施行する。
（罰則に関する経過措置）
２
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附　則
この省令は、令和二年五月一日から施行する。
附　則
この省令は、公布の日から施行する。
附　則
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
ただし、第二十五条の六の改正規定は、公布の日から施行する。
附　則
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、第一条中消防法施行規則第三十三条の六の改正規定及び第二条の規定は、公布の日から施行する。
附　則
この省令は、公布の日から施行する。
附　則
（施行期日）
１
この省令は、令和五年十二月二十七日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第四条第二項第四号、第五条第二項第四号及び第五条の二の改正規定、第十六条の二の六の次に五条を加える改正規定、第十六条の三から第十六条の七まで、第二十五条の四第一項及び第二項、第二十五条の五第一項及び第二項、第二十五条の十第四号ロ、第二十七条の三第三項及び第六項、第二十七条の五第五項、第二十八条の五十四第九号並びに第三十二条の三第二号の改正規定、第三十五条の次に一条を加える改正規定、第三十八条の四第一号ヘの次にトを加える改正規定並びに第四十条の二の改正規定
公布の日の翌日
二
第四十七条の二第一項第一号の改正規定
令和六年四月一日
（給油取扱所の基準に関する経過措置）
２
この省令の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている給油取扱所の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則第二十五条の五第二項第四号又は第二十七条の三第六項第二号ニ（この省令による改正後の危険物の規制に関する規則第二十七条の五第五項においてその例による場合を含む。）に定める技術上の基準に適合しないものの位置、構造又は設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附　則
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第十六号）附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附　則
（施行期日）
１
この省令は、公布の日から施行する。
附　則
（施行期日）
１
この省令は、公布の日から施行する。
別表第１
（第４条及び第５条関係）
構造及び設備
添付書類
基礎及び地盤に関するもの
地質調査資料、その他基礎及び地盤に関し必要な資料
タンクに関するもの
溶接部に関する説明書、その他タンクに関し必要な資料
別表第１の２
（第４条及び第５条関係）
構造及び設備
記載すべき事項（許可の申請に係る工事の内容に関係のあるものに限る。）
添付書類
１　配管
１　配管の起点、分岐点及び終点の位置（都道府県郡市区町村字番地を記載すること。）
２　延長（道路下、線路敷下、海底下、河川下、地上、海上その他の別に記載すること。）
３　配管内の最大常用圧力
４　主要寸法及び材料
５　接合の方法
１　位置図（縮尺は５万分の１以上とし、配管の経路及び移送基地の位置を記載すること。）
２　平面図（縮尺は３千分の１以上とし、配管の中心線から左右各３００メートルにわたる区域内の地形、付近に存する道路、河川、鉄道及び建築物その他の施設の位置、配管の中心線、伸縮構造、感震装置、配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置の圧力計、防護措置及び弁の位置、第１条第５号に規定する市街地、同号ハに規定する区域、第２８条の３各号に規定する場所並びに行政区画の境界を記載するものとし、配管の中心線には２００メートルごとに
逓
てい
加距離を記載すること。）
３　縦断面図（縮尺は横を２の平面図と同一とし、縦を３００分の１以上とし、配管の中心線の地盤の高さ及び配管の頂部の高さを１００メートルごとに並びに配管の勾配、主要な工作物の種類及び位置を記載すること。）
４　横断定規図（縮尺は２００分の１以上とし、配管を敷設する道路、鉄道等の横断面に配管の中心並びに地上及び地下の工作物の位置を記載すること。）
５　道路、河川、水路及び鉄道の地下を配管が横断する場合であつて、配管をさや管その他の第２８条の１９第２項（第２８条の２０において準用する場合を含む。）及び第２８条の２１第２項の告示で定める構造物の中に設置する場合並びに配管を架空横断させる場合にあつては、当該横断箇所の詳細を示す図面
６　強度計算書
７　接合部の構造図
８　溶接に関する説明書
９　その他配管についての設備等に関する説明図書
２　緊急しや断弁及びしや断弁
弁の種類、型式及び材料
１　構造説明書（アクチユレーター等附帯設備を含む。）
２　機能説明書
３　強度に関する説明書
４　制御系統図
３　漏えい検知装置
（１）　配管系内の危険物の流量を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
１　漏えい検知能
２　流量計の種類、型式、精度及び測定範囲
３　演算処理装置の種類及び型式
１　漏えい検知能に関する説明書
２　漏えい検知に関するフローチヤート
３　演算処理装置の処理機能に関する説明書
（２）　配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
１　漏えい検知能
２　圧力計の種類、型式、精度及び測定範囲
１　漏えい検知能に関する説明書
２　漏えい検知に関するフローチヤート
３　受信部の構造に関する説明書
（３）　配管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
１　漏えい検知能
２　圧力計の種類、型式、精度及び測定範囲
漏えい検知能に関する説明書
４　圧力安全装置
構造説明図又は圧力制御方式に関する説明書
５　感震装置及び強震計
種類及び型式
１　構造説明図
２　地震検知に関するフローチヤート
６　ポンプ
１　種類、型式、容量、揚程、回転数並びに常用及び予備の別
２　ケーシング又はシリンダーの主要寸法及び材料
３　原動機の種類及び出力
４　高圧パネルの容量
５　変圧器容量
１　構造説明図
２　強度に関する説明書
３　容積式ポンプの圧力上昇防止装置に関する説明書
４　高圧パネル、変圧器等電気設備の系統図（原動機を動かすための電気設備に限る。）
７　ピグ取扱い装置
構造説明図
８　電気防食設備、加熱及び保温のための設備、支持物、漏えい拡散防止のための設備、運転状態監視装置、安全制御装置、警報設備、予備動力源、危険物の受入れ口及び払出し口、防護工、防護構造物、衝突防護工、伸縮吸収装置、危険物除去のための設備、通報設備、可燃性蒸気滞留防止のための設備、不等沈下測定設備、資機材倉庫、点検箱、標識その他移送取扱所に係る設備
設備の種類、型式、材料、強度その他設備の機能、性能等に関し必要な事項
設備の設置に関し必要な説明書及び図面
別表第２
（第３１条関係）
消火設備
種別
容量
対象物に対する能力単位
第一類から第六類までの危険物に対するもの
電気設備及び第四類の危険物を除く対象物に対するもの
水バケツ又は水槽
消火専用バケツ
８ｌ
３個にて
１．０
水槽（消火専用バケツ３個付）
８０ｌ
１．５
水槽（消火専用バケツ６個付）
１９０ｌ
２．５
乾燥砂
乾燥砂（スコップ付）
５０ｌ
０．５
膨張ひる石又は膨張真珠岩
膨張ひる石又は膨張真珠岩（スコップ付）
１６０ｌ
１．０
別表第３
（第３９条の３及び第４３条関係）
運搬容器（固体用のもの）
危険物の類別及び危険等級の別
内装容器
外装容器
第一類
第二類
第三類
第五類
容器の種類
最大容積又は最大収容重量
容器の種類
最大容積又は最大収容重量
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅰ
Ⅱ
ガラス容器又はプラスチック容器
１０ｌ
木箱又はプラスチック箱（必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。）
１２５ｋｇ
○
○
○
○
○
○
○
○
○
２２５ｋｇ
○
○
○
○
○
ファイバ板箱（必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。）
４０ｋｇ
○
○
○
○
○
○
○
○
○
５５ｋｇ
○
○
○
○
○
金属製容器
３０ｌ
木箱又はプラスチック箱
１２５ｋｇ
○
○
○
○
○
○
○
○
○
２２５ｋｇ
○
○
○
○
○
ファイバ板箱
４０ｋｇ
○
○
○
○
○
○
○
○
○
５５ｋｇ
○
○
○
○
○
プラスチックフィルム袋又は紙袋
５ｋｇ
木箱又はプラスチック箱
５０ｋｇ
○
○
○
○
○
○
○
○
５０ｋｇ
５０ｋｇ
○
○
○
○
○
○
１２５ｋｇ
１２５ｋｇ
○
○
○
○
２２５ｋｇ
２２５ｋｇ
○
○
５ｋｇ
ファイバ板箱
４０ｋｇ
○
○
○
○
○
○
○
○
４０ｋｇ
４０ｋｇ
○
○
○