環境省関係浄化槽法施行規則
浄化槽法（昭和五十八年法律第四十三号）第三条第二項、第四条第五項及び第六項、第十条第一項、第四十五条第一項第二号及び第四項並びに第四十六条第五項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、厚生省関係浄化槽法施行規則を次のように定める。
目次
第一章　浄化槽の保守点検及び清掃等
（第一条―第九条の五）
第一章の二　浄化槽処理促進区域
（第九条の六―第九条の十一）
第一章の三　浄化槽清掃業の許可
（第十条―第十四条）
第二章　浄化槽管理士免状
（第十五条―第十九条）
第三章　浄化槽管理士試験
（第二十条―第二十五条）
第四章　指定試験機関
（第二十六条―第四十条）
第五章　浄化槽管理士に係る講習
（第四十一条―第五十三条）
第六章　指定検査機関
（第五十四条―第五十七条）
第七章　雑則
（第五十八条）
附則
第一章　浄化槽の保守点検及び清掃等
（使用に関する準則）
第一条
浄化槽法（以下「法」という。）第三条第三項の規定による浄化槽の使用に関する準則は、次のとおりとする。
一
し尿を洗い流す水は、適正量とすること。
二
殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であつて、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。
三
法第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律（平成十二年法律第百六号）附則第二条の規定により浄化槽とみなされたもの（以下「みなし浄化槽」という。）にあつては、雑排水を流入させないこと。
四
浄化槽（みなし浄化槽を除く。第六条第二項において同じ。）にあつては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。
五
電気設備を有する浄化槽にあつては、電源を切らないこと。
六
浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。
七
浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。
八
通気装置の開口部をふさがないこと。
九
浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、浄化槽管理者にその旨を通報すること。
（放流水の水質の技術上の基準）
第一条の二
法第四条第一項の規定による浄化槽からの放流水の水質の技術上の基準は、浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラム以下であること及び浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合が九十パーセント以上であることとする。
ただし、みなし浄化槽については、この限りでない。
（保守点検の技術上の基準）
第二条
法第四条第七項の規定による浄化槽の保守点検の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
浄化槽の正常な機能を維持するため、次に掲げる事項を点検すること。
イ
第一条の準則の遵守の状況
ロ
流入管きよと槽の接続及び放流管きよと槽の接続の状況
ハ
槽の水平の保持の状況
ニ
流入管きよにおけるし尿、雑排水等の流れ方の状況
ホ
単位装置及び附属機器類の設置の位置の状況
ヘ
スカムの生成、汚泥等の
堆
たい
積、スクリーンの目づまり、生物膜の生成その他単位装置及び附属機器類の機能の状況
二
流入管きよ、インバート升、移流管、移流口、越流ぜき、流出口及び放流管きよに異物等が付着しないようにし、並びにスクリーンが閉
塞
そく
しないようにすること。
三
流量調整タンク又は流量調整槽及び中間流量調整槽にあつては、ポンプ作動水位及び計量装置の調整を行い、汚水を安定して移送できるようにすること。
四
ばつ気装置及びかくはん装置にあつては、散気装置が目づまりしないようにし、又は機械かくはん装置に異物等が付着しないようにすること。
五
駆動装置及びポンプ設備にあつては、常時又は一定の時間ごとに、作動するようにすること。
六
嫌気ろ床槽及び脱窒ろ床槽にあつては、死水域が生じないようにし、及び異常な水位の上昇が生じないようにすること。
七
接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、硝化用接触槽、脱窒用接触槽及び再ばつ気槽にあつては、溶存酸素量が適正に保持されるようにし、及び死水域が生じないようにすること。
八
ばつ気タンク、ばつ気室又はばつ気槽、流路、硝化槽及び脱窒槽にあつては、溶存酸素量及び混合液浮遊物質濃度が適正に保持されるようにすること。
九
散水ろ床型二次処理装置又は散水ろ床にあつては、ろ床に均等な散水が行われ、及びろ床に嫌気性変化が生じないようにすること。
十
平面酸化型二次処理装置にあつては、流水部に均等に流水するようにし、及び流水部に異物等が付着しないようにすること。
十一
汚泥返送装置又は汚泥移送装置及び循環装置にあつては、適正に作動するようにすること。
十二
砂ろ過装置及び活性炭吸着装置にあつては、通水量が適正に保持され、及びろ材又は活性炭の洗浄若しくは交換が適切な頻度で行われるようにすること。
十三
汚泥濃縮装置及び汚泥脱水装置にあつては、適正に作動するようにすること。
十四
吸着剤、凝集剤、水素イオン濃度調整剤、水素供与体その他の薬剤を使用する場合には、その供給量を適度に調整すること。
十五
悪臭並びに騒音及び振動により周囲の生活環境を損なわないようにし、及び蚊、はえ等の発生の防止に必要な措置を講じること。
十六
放流水（地下浸透方式の浄化槽からの流出水を除く。）は、環境衛生上の支障が生じないように消毒されるようにすること。
十七
水量又は水質を測定し、若しくは記録する機器にあつては、適正に作動するようにすること。
十八
前各号のほか、浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じること。
（清掃の技術上の基準）
第三条
法第四条第八項の規定による浄化槽の清掃の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
多室型、二階タンク型又は変型二階タンク型一次処理装置、沈殿分離タンク又は沈殿分離室、多室型又は変型多室型腐敗室、単純ばつ気型二次処理装置、別置型沈殿室、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈殿池及び汚泥貯留タンク又は汚泥貯留槽の汚泥、スカム、中間水等の引き出しは、全量とすること。
二
汚泥濃縮貯留タンク又は汚泥濃縮貯留槽の汚泥、スカム等の引き出しは、脱離液を流量調整槽、脱窒槽又はばつ気タンク若しくはばつ気槽に移送した後の全量とすること。
三
嫌気ろ床槽及び脱窒ろ床槽の汚泥、スカム等の引き出しは、第一室にあつては全量とし、第一室以外の室にあつては適正量とすること。
四
二階タンク、沈殿分離槽、流量調整タンク又は流量調整槽、中間流量調整槽、汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、回転板接触槽、凝集槽、汚泥貯留タンクを有する浄化槽の沈殿池、重力返送式沈殿室又は重力移送式沈殿室若しくは重力移送式沈殿槽及び消毒タンク、消毒室又は消毒槽の汚泥、スカム等の引き出しは、適正量とすること。
五
汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばつ気タンク、流路及びばつ気室の汚泥の引き出しは、張り水後のばつ気タンク、流路及びばつ気室の混合液浮遊物質濃度が適正に保持されるように行うこと。
六
第一号から第五号までの規定にかかわらず、使用の休止に当たつて清掃をする場合には、汚泥、スカム、中間水等の引き出しは全量とすること。
七
前各号に規定する引き出しの後、必要に応じて単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行うこと。
八
散水ろ床型二次処理装置又は散水ろ床及び平面酸化型二次処理装置にあつては、ろ床の生物膜の機能を阻害しないように、付着物を引き出し、洗浄すること。
九
地下砂ろ過型二次処理装置にあつては、ろ層を洗浄すること。
十
流入管きよ、インバート升、スクリーン、排砂槽、移流管、移流口、越流ぜき、散気装置、機械かくはん装置、流出口及び放流管きよにあつては、付着物、沈殿物等を引き出し、洗浄、掃除等を行うこと。
十一
槽内の洗浄に使用した水は、引き出すこと。
ただし、使用の休止に当たつて清掃をする場合を除き、嫌気ろ床槽、脱窒ろ床槽、消毒タンク、消毒室又は消毒槽以外の部分の洗浄に使用した水は、一次処理装置、二階タンク、腐敗室又は沈殿分離タンク、沈殿分離室若しくは沈殿分離槽の張り水として使用することができる。
十二
単純ばつ気型二次処理装置、流路、ばつ気室、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばつ気タンク、汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、回転板接触槽、凝集槽、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈殿池及び別置型沈殿室の張り水には、水道水等を使用すること。
十三
使用の休止に当たつて清掃をする場合には、一次処理装置、二階タンク、腐敗室又は沈殿分離タンク、沈殿分離室及び沈殿分離槽の張り水には、水道水等を使用すること。
十四
引き出し後の汚泥、スカム等が適正に処理されるよう必要な措置を講じること。
十五
前各号のほか、浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じること。
（設置後等の水質検査の内容等）
第四条
法第七条第一項の環境省令で定める期間は、使用開始後三月を経過した日から五月間とする。
２
法第七条第一項の規定による設置後等の水質検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。
３
浄化槽管理者は、設置後等の水質検査に係る手続きを、当該浄化槽を設置する浄化槽工事業者に委託することができる。
（設置後等の水質検査の報告）
第四条の二
法第七条第二項の規定による報告は、毎月末までに、その前月中に実施した設置後等の水質検査について行わなければならない。
２
法第七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
設置後等の水質検査を行つた年月日
二
浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所
三
設置場所
四