令第五条の二第一項第一号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分の構造が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの（有効に遮熱できるものに限る。）である場合とする。
（火災予防上安全な距離）
第二十条
令第五条の二第一項第一号の総務省令で定める火災予防上安全な距離は、次の各号に掲げる距離のうち、消防長又は消防署長が認める距離以上の距離とする。
一
別表第一の左欄に掲げる対象火気器具等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離
二
電気を熱源とする対象火気器具等のうち、別表第二に掲げるものにあっては、同表の左欄に掲げる対象火気器具等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離
三
対象火気器具等の種類ごとに、消防庁長官が定めるところにより得られる距離
（不燃性の床、台等）
第二十一条
令第五条の二第一項第四号の総務省令で定める不燃性の床、台等は、不燃性の床又は台とする。
ただし、対象火気器具等が置きごたつの火入れ容器である場合にあっては、金属以外の不燃材料で造った台とする。
附　則
この省令は、消防法施行令の一部を改正する政令の施行の日（平成十五年一月一日）から施行する。
附　則
（施行期日）
１
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
（経過措置）
２
この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備のうち、この省令による改正後の対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第二章の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。
附　則
（施行期日）
１
この省令は、平成二十二年十二月一日から施行する。
（経過措置）
２
この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備（固体酸化物型燃料電池による発電設備に限る。）のうち、この省令による改正後の対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第二章の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。
附　則
（施行期日）
１
この省令は、平成二十四年十二月一日から施行する。
（経過措置）
２
この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、この省令による改正後の対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第二章の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。
附　則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附　則
（施行期日）
１
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
（経過措置）
２
この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの省令による改正後の対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第三条第二十号に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。
附　則
（施行期日）
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は、令和五年十月一日から施行する。
（対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置）
第三条
第二条の規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの省令による改正後の対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第三条第二十号に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。
附　則
（施行期日）
１
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条及び次項の規定は、令和六年一月一日から施行する。
（経過措置）
２
この省令による改正後の対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令（以下「新令」という。）第三条第十七号に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、第二条の規定の施行の際現に設置されているもの及び同条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に設置されたもので、新令第二章の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。
別表第一
（第五条、第二十条関係）
対象火気設備等又は対象火気器具等の種別
離隔距離（ｃｍ）
入力
上方
側方
前方
後方
備考
炉
開放炉
使用温度が８００℃以上のもの
―
２５０
２００
３００
２００
使用温度が３００℃以上８００℃未満のもの
―
１５０
１５０
２００
１５０
使用温度が３００℃未満のもの
―
１００
１００
１００
１００
開放炉以外
使用温度が８００℃以上のもの
―
２５０
２００
３００
２００
使用温度が３００℃以上８００℃未満のもの
―
１５０
１００
２００
１００
使用温度が３００℃未満のもの
―
１００
５０
１００
５０
ふろがま
気体燃料
不燃以外
半密閉式
浴室内設置
外がまでバーナー取り出し口のないもの
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては４２ｋＷ以下）
―
１５　注
１５
１５
注：浴槽との離隔距離は０ｃｍとするが、合成樹脂浴槽（ポリプロピレン浴槽等）の場合は２ｃｍとする。
内がま
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては４２ｋＷ以下）
―
―
６０
―
浴室外設置
外がまでバーナー取り出し口のないもの
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが７０ｋＷ以下であって、かつ、ふろ用バーナーが２１ｋＷ以下）
―
１５
１５
１５
外がまでバーナー取り出し口のあるもの
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが７０ｋＷ以下であって、かつ、ふろ用バーナーが２１ｋＷ以下）
―
１５
６０
１５
内がま
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが７０ｋＷ以下であって、かつ、ふろ用バーナーが２１ｋＷ以下）
―
１５
６０
―
密閉式
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが７０ｋＷ以下であって、かつ、ふろ用バーナーが２１ｋＷ以下）
―
２　注
２
２
屋外用
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが７０ｋＷ以下であって、かつ、ふろ用バーナーが２１ｋＷ以下）
６０
１５
１５
１５
不燃
半密閉式
浴室内設置
外がまでバーナー取り出し口のないもの
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては４２ｋＷ以下）
―
４．５　注
―
４．５
内がま
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては４２ｋＷ以下）
―
―
―
―
浴室外設置
外がまでバーナー取り出し口のないもの
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが７０ｋＷ以下であって、かつ、ふろ用バーナーが２１ｋＷ以下）
―
４．５
―
４．５
外がまでバーナー取り出し口のあるもの
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが７０ｋＷ以下であって、かつ、ふろ用バーナーが２１ｋＷ以下）
―
４．５
―
４．５
内がま
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが７０ｋＷ以下であって、かつ、ふろ用バーナーが２１ｋＷ以下）
―
―
―
―
密閉式
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが７０ｋＷ以下であって、かつ、ふろ用バーナーが２１ｋＷ以下）
―
２　注
―
２
屋外用
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが７０ｋＷ以下であって、かつ、ふろ用バーナーが２１ｋＷ以下）
３０
４．５
―
４．５
液体燃料
不燃以外
３９ｋＷ以下
６０
１５
１５
１５
不燃
３９ｋＷ以下
５０
５
―
５
上記に分類されないもの
―
６０
１５
６０
１５
温風暖房機
気体燃料
不燃以外・不燃
半密閉式・密閉式
バーナーが隠ぺい
強制対流型
１９ｋＷ以下
４．５
４．５
６０
４．５
注１：風道を使用するものにあっては１５ｃｍとする。
注２：ダクト接続型以外の場合にあっては１００ｃｍとする。
液体燃料
不燃以外
半密閉式
強制対流型
温風を前方向に吹き出すもの
２６ｋＷ以下
１００
１５
１５０
１５
２６ｋＷを超え７０ｋＷ以下
１００
１５
１００　注１
１５
温風を全周方向に吹き出すもの
２６ｋＷ以下
１００
１５０
１５０
１５０
強制排気型
２６ｋＷ以下
６０
１０
１００
１０
密閉式
強制給排気型
２６ｋＷ以下
６０
１０
１００
１０
不燃
半密閉式
強制対流型
温風を前方向に吹き出すもの
７０ｋＷ以下
８０
５
―
５
温風を全周方向に吹き出すもの
２６ｋＷ以下
８０
１５０
―
１５０
強制排気型
２６ｋＷ以下
５０
５
―
５
密閉式
強制給排気型
２６ｋＷ以下
５０
５
―
５
上記に分類されないもの
―
１００
６０
６０　注２
６０
厨房設備
気体燃料
不燃以外
開放式
組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ
１４ｋＷ以下
１００
１５　注
１５
１５　注
注：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。
据置型レンジ
２１ｋＷ以下
１００
１５　注