四十四　第六条第一項第三十六号ロの地盤面上の導管の設置及びその標識
四十四　地盤面上の導管の設置状況を目視等により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視等又は記録により検査する。
四十五　第六条第一項第三十六号ハの地盤面下の導管の埋設及びその標識
四十五　地盤面下の導管の埋設状況を目視等又は図面若しくは記録により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視等又は記録により検査する。
四十六　第六条第一項第三十六号ニの水中の導管の設置
四十六　水中の導管の設置状況を図面又は記録により検査する。
四十七　第六条第一項第三十六号ホの導管の耐圧試験
四十七　導管を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験（液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験）又はその記録により検査する。
四十八　第六条第一項第三十六号ホの導管の気密試験
四十八　導管を気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
四十九　第六条第一項第三十六号ヘの導管の強度
四十九　導管が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。
五十　第六条第一項第三十六号トの導管の腐食を防止するための措置
五十　導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視等又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。
五十一　第六条第一項第三十六号トの導管の応力を吸収するための措置
五十一　導管の応力を吸収するための措置の状況を目視等及び記録により検査する。
五十二　第六条第一項第三十六号チの導管の温度の上昇を防止するための措置
五十二　導管の温度の上昇を防止するための措置の状況を目視等及び記録により検査する。
五十三　第六条第一項第三十六号リの導管内の圧力の上昇を防止するための措置
五十三　導管内の圧力の上昇を防止するための措置の状況を目視等及び記録により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
五十四　第六条第一項第三十六号ヌの事業所を連絡する導管に講じた通報を速やかに行うための措置
五十四　通報を速やかに行うための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
２　製造設備が第二種製造設備である製造施設の場合
一　第七条第一項で準用する前項第一号から第四号まで、第七号、第十二号から第十四号まで、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十三号まで、第二十八号及び第三十号から第四十二号までに掲げる検査項目
一　前項第一号から第四号まで、第七号、第十二号から第十四号まで、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十三号まで、第二十八号及び第三十号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二　第七条第一項で準用する高圧ガス設備の基礎
二　高圧ガス設備の基礎の状態を、目視等により検査する。
３　製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設の場合
一　第八条第一項第一号で準用する第一項第一号から第四十二号までに掲げる検査項目
一　第一項第一号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二　第八条第一項第二号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離
二　ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。
三　第八条第一項第三号のディスペンサーに設置された停止装置
三　ディスペンサーに設置された停止装置を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
四　第八条第一項第三号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置
四　ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。
五　第八条第一項第四号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置
五　地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。
４　製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合
一　第九条第一項第一号の製造施設の付近の引火性物質等の状況
一　製造施設の周辺について、引火性又は発火性物質の有無を目視等により検査する。
二　第九条第一項第二号の警戒標
二　警戒標の掲示の状況を目視等により検査する。
三　第九条第一項第三号で準用する第一項第十七号から第十九号までに掲げる検査項目
三　第一項第十七号から第十九号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
四　第九条第一項第四号の製造施設の消火設備
四　製造施設の消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。
五　第九条第一項第五号で準用する第一項第三十六号から第三十八号まで及び第四十号から第四十二号までに掲げる検査項目
五　第一項第三十六号から第三十八号まで及び第四十号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
備考
一　第六条第一項第二号若しくは第十一号、又は第九十七条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項から第四項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。
二　移設等に係る高圧ガス設備であつて、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。
別表第二
（第三十六条第二項関係）
検査項目
完成検査の方法
１　貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所の基準
一　第二十三条第一項で準用する別表第一の第一項第一号から第二十七号まで（バルク貯槽にあつては、第二十五号から第二十七号を除く。）、第二十九号から第三十二号まで、第三十四号及び第三十五号に掲げる検査項目
一　別表第一の第一項第一号から第二十七号まで（バルク貯槽にあつては、第二十五号から第二十七号を除く。）、第二十九号から第三十二号まで、第三十四号及び第三十五号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
２　容器により貯蔵する第一種貯蔵所の基準
一　第二十四条第一号の第一種設備距離及び第二種設備距離
一　貯蔵設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。
二　第二十四条第二号の貯蔵設備に係る障壁
二　容器置場の障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。
三　第二十四条第三号で準用する別表第一の第一項第三十六号及び第三十九号から第四十二号までに掲げる検査項目
三　別表第一の第一項第三十六号及び第三十九号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
四　第二十四条第四号で準用する別表第一の第一項第十七号から第十九号までに掲げる検査項目
四　別表第一の第一項第十七号から第十九号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
五　第二十四条第五号で準用する別表第一の第一項第三十六号から第四十二号までに掲げる検査項目
五　別表第一の第一項第三十六号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
備考
一　第二十三条で準用する第六条第一項第二号若しくは第十一号、又は第九十七条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項から第四項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。
二　移設等に係る貯蔵設備であつて、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。
別表第三
削除
別表第四
（第八十四条第一項関係）
項目
完成検査に係る認定の基準
一　本社の体制について
イ　保安に係る基本姿勢
一　法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
二　法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
ロ　保安管理
一　役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。