当該熱供給事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第二項各号に掲げる事項又は第三項本文若しくは前項本文に規定する事項（以下この条において「契約締結時交付事項」という。）を電気通信回線を通じて熱供給を受けようとする者の閲覧に供する方法（熱供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあつては、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を電気通信回線を通じて熱供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であつて、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの）
三
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に契約締結時交付事項を記録したものを交付する方法
６
熱供給事業者等は、法第十五条第二項の規定により、前項各号に掲げる方法により契約締結時交付事項を提供した場合においても、熱供給を受けようとする者からの求めがあつたときは、その者に対し、契約締結時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。
（電磁的方法の種類及び内容）
第十三条
令第四条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一
第十一条第十一項又は第十二条第五項に掲げる方法のうち、熱供給事業者等が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
（熱供給事業者等による情報通信の技術を利用した承諾の取得）
第十四条
令第四条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
電子メールを送信する方法であつて、熱供給事業者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
二
当該熱供給事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された熱供給を受けようとする者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて熱供給を受けようとする者の閲覧に供し、当該熱供給事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該熱供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録する方法
三
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に熱供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録したものを得る方法
（温度等の測定方法等）
第十五条
法第十七条の規定による温度及び圧力の測定は、常時、温水等を製造する事業場からの輸送導管の始点において、温水等の温度及び圧力について、行わなければならない。
２
前項の測定の結果の記録は、一年間保存しなければならない。
（電磁的方法による保存）
第十六条
法第十七条に規定する測定の結果の記録は、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。）により作成し、保存することができる。
２
前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
３
第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
（電気事業法施行規則の準用）
第十七条
電気事業法施行規則（平成七年通商産業省令第七十七号）第四十七条の五から第四十七条の十までの規定は、法第十九条の二第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十七条の五第一項
令第七条
熱供給事業法施行令（昭和四十七年政令第四百二十号）第五条において準用する令第七条
令第十二条第二項
熱供給事業法施行令第五条において読み替えて準用する令第十二条第二項
第四十七条の五第二項及び第四十七条の六
令
熱供給事業法施行令第五条において読み替えて準用する令
第四十七条の七
令
熱供給事業法施行令第五条において準用する令
第四十七条の八第一項
法第三十五条第一項
熱供給事業法（昭和四十七年法律第八十八号）第十九条の二第一項
様式第四十
様式第十二
第四十七条の九第一項
法第三十六条第一項
熱供給事業法第十九条の二第三項
様式第四十の二
様式第十三
第四十七条の九第三項
法
熱供給事業法
第四十七条の十
法第三十五条第一項
熱供給事業法第十九条の二第一項
第三十六条第一項
同条第三項
第四章　保安
（工事計画の届出）
第十八条
法第二十一条第一項（法第二十四条において準用する場合を含む。）の経済産業省令で定める導管の設置又は変更の工事は、次のとおりとする。
一
最高使用温度が百八十四度以上の導管であつて、最高使用圧力が一メガパスカル以上のものの設置の工事
二
変更後の最高使用温度が百八十四度以上となる導管であつて、変更後の最高使用圧力が一メガパスカル以上となるものの変更の工事
２
法第二十一条第二項（法第二十四条において準用する場合を含む。）の経済産業省令で定める軽微な変更は、前項に規定する変更の工事を伴う変更以外の変更及び前項に規定する変更の工事を伴う変更であつて導管の変更に係る部分の長さが百メートル以内で、かつ、その位置の変更が二十メートル以内のものとする。
第十九条
法第二十一条第一項（同条第二項（法第二十四条において準用する場合を含む。）及び法第二十四条において準用する場合を含む。）の規定による届出をしようとする者は、様式第十四の工事計画（変更）届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一
工事計画書
二
次に掲げる書類（届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。）
イ
導管の経路（地中、地上、架空及びその他の別に表示すること。）、経過地の名称及び導管の附近に存する主要な道路、建築物その他工作物の位置を明示した縮尺三千分の一以上の地形図（サブステーション、伸縮吸収措置、空気ぬき、水ぬき、しや断装置及び圧力安全装置の位置並びに道路面下に埋設する場合であつて他の地下埋設物と接近又は交さするときはその地下埋設物との離隔距離を附記すること。）
ロ
強度計算書
ハ
接合部分の構造図
ニ
伸縮吸収措置に関する説明書
ホ
防しよく措置に関する説明書
ヘ
圧力安全装置の構造図
ト
機械的衝撃に対する防護措置に関する説明書
チ
防熱措置に関する説明書
リ
導管を支持する工作物の構造図及び強度計算書
三
工事工程表
四
変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
２
前項第一号の工事計画書には、次の事項を記載しなければならない。
この場合において、その届出が変更の工事又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
一
導管の始点及び終点の位置（都道府県郡市区町村字番地を記載すること。）
二
導管の延長（地中、地上、架空及びその他の別に記載すること。）
三
最高使用温度（温水、冷水及び蒸気の別に記載すること。）
四
最高使用圧力
五
主要材料及び構造
六
接合の方法
七
伸縮吸収措置の方法
八
しや断装置の種類
九
圧力安全装置の種類
３
前条第一項の工事の計画を分割して法第二十一条第一項（法第二十四条において準用する場合を含む。）の規定による届出をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
（添付書類の省略）
第二十条
法第二十一条第一項（同条第二項（法第二十四条において準用する場合を含む。）及び法第二十四条において準用する場合を含む。）の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣がその届出に係る導管の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、前条第一項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
（使用前自主検査）
第二十一条
法第二十二条第一項の検査（以下「使用前自主検査」という。）は、導管の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第二十二条第二項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
第二十二条
使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
検査年月日
二
検査の対象
三
検査の方法
四
検査の結果
五
検査を実施した者の氏名
六
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
２
使用前自主検査の結果の記録は、三年間保存するものとする。
（保安規程）
第二十三条
法第二十三条第一項の保安規程は、熱供給事業を営む一の地域ごとに、次の事項について定めるものとする。
一
熱供給施設の工事（導管の工事に限る。以下この条において同じ。）、維持及び運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二
熱供給施設を管理する事業場ごとの保安責任者の選任に関すること。
三
熱供給施設の工事、維持及び運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
四
熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
（第八号に掲げるものを除く。）
五
熱供給施設の運転又は操作に関すること。
六
導管の工事の方法に関すること。
七
導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
八
導管の周囲において熱供給施設の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。
九