令第十一条第一項第四号の二（同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。）の総務省令で定めるところにより行う試験は、次条から第二十条の九までに定める試験とし、令第十一条第一項第四号の二の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。
（放射線透過試験）
第二十条の七
特定屋外貯蔵タンクの側板の縦継手及び水平継手（それぞれ重ね補修に係るもの及び接液部（令第五条第二項に規定する容量の危険物を貯蔵する場合に当該危険物に接する部分の側板をいう。以下同じ。）以外の部分における工事（取替え工事を除く。）に係るものを除く。）は、放射線透過試験を行い、次項に定める基準に適合するものでなければならない。
２
放射線透過試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
一
割れ、溶け込み不足及び融合不足がないものであること。
二
アンダーカットは、縦継手にあつては〇・四ミリメートル、水平継手にあつては〇・八ミリメートル以下のものであること。
三
ブローホール及びこれに類する丸みを帯びた部分（以下この項において「ブローホール等」という。）は、その長径が母材の厚さの二分の一を超えず、かつ、任意の箇所について一辺が十ミリメートルの正方形（母材の厚さが二十五ミリメートルを超えるものにあつては、一辺が十ミリメートル他の一辺が二十ミリメートルの長方形）の部分（以下この項において「試験部分」という。）において、次の表イに掲げるブローホール等（ブローホール等の長径が、母材の厚さが二十ミリメートル以下のものにあつては〇・五ミリメートル以下、母材の厚さが二十ミリメートルを超えるものにあつては〇・七ミリメートル以下のものを除く。）の長径に応じて定める点数（以下この項において「ブローホール点数」という。）の合計が、次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であること。
イ
ブローホール等の長径（単位　ミリメートル）
点数
一・〇以下
一
一・〇を超え二・〇以下
二
二・〇を超え三・〇以下
三
三・〇を超え四・〇以下
六
四・〇を超え六・〇以下
十
六・〇を超え八・〇以下
十五
八・〇を超える
二十五
ロ
母材
ブローホール点数の合計
材質
厚さ（単位　ミリメートル）
縦継手
水平継手
高張力鋼（引張り強さが四百九十ニュートン毎平方ミリメートル以上の強度を有する鋼板をいう。以下この項において同じ。）以外の鋼
十以下
六
六
十を超え二十五以下
十二
十二
二十五を超える
十二
二十四
高張力鋼
十以下
三
六
十を超え二十五以下
六
十二
二十五を超える
十二
二十四
四
細長いスラグ巻き込み及びこれに類するもの（以下この項において「スラグ巻き込み等」という。）は、その長さ（二以上のスラグ巻き込み等が存する場合で、相互の間隔が相隣接するスラグ巻き込み等のうちその長さが短くないものの長さ以下であるときは、当該スラグ巻き込み等の長さの合計の長さ。以下この項において同じ。）が次の表に掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。
母材
長さ
材質
厚さ（単位　ミリメートル）
縦継手
水平継手
高張力鋼以外の鋼
十二以下
六ミリメートル
六ミリメートル
十二を超え二十五以下
母材の厚さの二分の一
母材の厚さの二分の一
二十五を超える
母材の厚さの三分の一
母材の厚さの二分の一
高張力鋼
十二以下
四ミリメートル
六ミリメートル
十二を超える
母材の厚さの三分の一
母材の厚さの二分の一
五
ブローホール等及びスラグ巻き込み等が混在する場合は、前二号に掲げるところによるほか、ブローホール点数の合計が最大となる試験部分において、ブローホール点数の合計が次の表イに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であり、又は、スラグ巻き込み等の長さが次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。
イ
母材
ブローホール点数の合計
材質
厚さ（単位　ミリメートル）
縦継手
水平継手
高張力鋼以外の鋼
十以下
三
三
十を超え二十五以下
六
六
二十五を超える
四
十二
高張力鋼
十以下
一
三
十を超え二十五以下
二
六
二十五を超える
四
十二
ロ
母材
長さ
材質
厚さ（単位　ミリメートル）
縦継手
水平継手
高張力鋼以外の鋼
十二以下
四ミリメートル
四ミリメートル
十二を超え二十五以下
母材の厚さの三分の一
母材の厚さの三分の一
二十五を超える
母材の厚さの四分の一
母材の厚さの三分の一
高張力鋼
十二以下
三ミリメートル
四ミリメートル
十二を超える
母材の厚さの四分の一
母材の厚さの三分の一
（磁粉探傷試験及び浸透探傷試験）
第二十条の八
特定屋外貯蔵タンクの側板とアニュラ板（アニュラ板を設けないものにあつては、底板）、アニュラ板とアニュラ板、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手並びに重ね補修に係る側板と側板との溶接継手（接液部に係るものに限る。）は、磁粉探傷試験を行い、次項に定める基準に適合するものでなければならない。
ただし、磁粉探傷試験によることが困難な場合は、浸透探傷試験を行うことができる。
この場合においては、第三項に定める基準に適合するものでなければならない。
２
磁粉探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
一
割れがないものであること。
二
アンダーカツトは、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手については、〇・四ミリメートル以下のもの、その他の部分の溶接継手については、ないものであること。
三
磁粉模様（疑似磁粉模様を除く。以下この項において同じ。）は、その長さ（磁粉模様の長さがその幅の三倍未満のものは浸透探傷試験による指示模様の長さとし、二以上の磁粉模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合（相隣接する磁粉模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該磁粉模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。）は、当該磁粉模様の長さ及び当該間隔の合計の長さとする。次号において同じ。）が四ミリメートル以下であること。
四
磁粉模様が存する任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形（一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。）の部分において、長さが一ミリメートルを超える磁粉模様の長さの合計が八ミリメートル以下であること。
３
浸透探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
一
割れがないものであること。
二
指示模様（疑似指示模様を除く。以下この項において同じ。）は、その長さ（二以上の指示模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合（相隣接する指示模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該指示模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。）は、当該指示模様の長さ及び当該間隔の合計の長さ。次号において同じ。）が四ミリメートル以下であること。
三
指示模様が存する任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形（一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。）の部分において、長さが一ミリメートルを超える指示模様の長さの合計が八ミリメートル以下であること。
（漏れ試験）
第二十条の九
特定屋外貯蔵タンクの溶接部で次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によって漏れがないものでなければならない。
一
構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部（ぜい性破壊を起こすおそれのないものであって、補修工事（タンク本体の変形に対する影響が軽微なものに限る。）に係るものに限る。）
二
接液部以外の側板に係る溶接部（取替え工事に係るものを除く。）
三
屋根（浮き屋根のものにあっては、その総体とする。）及び浮き蓋の総体に係る溶接部
四
ノズル、マンホール等に係る溶接部
（水張試験等における測定）
第二十条の十
特定屋外貯蔵タンクにおいて令第十一条第一項第四号（同条第二項においてその例による場合を含む。）に定める水張試験又は水圧試験（以下この条において「水張試験等」という。）を行う場合は、次の各号に掲げる水張試験等の実施の時期の区分に応じ、当該各号に掲げる測定を行うものとする。
一
水張試験等の前及び水張試験等において特定屋外貯蔵タンクに水を満たしたとき
側板最下端（地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、側板最上端）の水平度の測定
二
水張試験等の直後
特定屋外貯蔵タンクの底部（地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、第二十二条の三の二第三項第五号イに規定する漏液防止板の底部）の凹凸状態の測定
（屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造）
第二十一条
令第十一条第一項第五号の規定による地震又は風圧に耐えることができる構造（特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。）は、地震動による慣性力又は風荷重による応力が屋外貯蔵タンクの側板又は支柱の限られた点に集中しないように当該タンクを堅固な基礎及び地盤の上に固定したものとする。
２
前項の地震動による慣性力及び風荷重の計算方法は、告示で定める。
（底部の外面の防食措置）
第二十一条の二
令第十一条第一項第七号の二（同条第二項においてその例による場合を含む。）の規定による屋外貯蔵タンクの底板（アニュラ板を設ける特定屋外貯蔵タンクにあつては、アニュラ板を含む。以下この条において同じ。）の外面の腐食を防止するための措置は、次に掲げるいずれかによるものとする。
一
タンクの底板の下に、タンクの底板の腐食を有効に防止できるようにアスフアルトサンド等の防食材料を敷くこと。
二
タンクの底板に電気防食の措置を講ずること。
三
前各号に掲げるものと同等以上の底板の腐食を防止することができる措置を講ずること。