六　容器置場の警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視等により検査する。
七　第八条第三項で準用する第六条第一項第四十二号ハの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離
七　容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。
八　第八条第三項で準用する第六条第一項第四十二号ニの容器置場の障壁
八　容器置場の障壁の設置状況及び維持管理状況を目視等及び図面により検査する。
九　第八条第三項で準用する第六条第一項第四十二号ホの充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置
九　酸素の充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。
十　第八条第三項で準用する第六条第一項第四十二号リの二階建の容器置場の構造
十　二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
十一　第八条第三項で準用する第六条第一項第四十二号ヌの酸素の容器置場の消火設備
十一　酸素の容器置場の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視等及び記録により検査する。
十二　第八条第三項第一号の充塡ホースの材料
十二　充塡ホースに使用されている材料を記録又は図面により検査する。
十三　第八条第三項第二号の容器の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置
十三　容器の配管に講じた酸素の液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十四　第八条第三項第三号の誤発進防止措置
十四　誤発進防止措置の設置状況を目視等及び図面により検査し、当該誤発進防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十五　第八条第三項第四号の移動式製造設備の停止場所
十五　移動式製造設備の停止場所を目視等及び図面により検査する。
十六　第八条第三項第五号のコールド・エバポレータと移動式製造設備との距離
十六　移動式製造設備の停止場所とコールド・エバポレータとの距離を目視等又は図面その他の書面により検査する。
５　製造設備が移動式圧縮水素スタンドである製造施設の場合
一　第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十一号の高圧ガス設備の耐圧性能及び同項第十三号の高圧ガス設備の強度
一　高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを目視等及び非破壊検査（肉厚測定を含む。）により検査する。
二　第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十二号の高圧ガス設備の気密試験
二　高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
三　第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十四号のガス設備に使用されている材料
三　ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。
四　第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十八号の高圧ガス設備の温度計等
四　高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
五　第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の圧力計
五　高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
六　第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の安全装置
六　高圧ガス設備の安全装置の設置状況及び維持管理状況を目視等、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
七　第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第二十六号の高圧ガス設備に係る電気設備
七　可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び当該ガスに対し防爆性能を有する構造であること及び維持管理状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。
八　第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第三十号の圧縮機と圧縮ガスを容器に充塡する場所等との間の障壁
八　圧縮機と十メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充塡する場所又は当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況及び維持管理状況を目視等及び図面により検査する。
九　第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第三十八号の可燃性ガスの製造設備の静電気を除去する措置
九　可燃性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視等によるほか、記録等により検査する。
十　第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第四十一号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置
十　作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視等により検査する。
十一　第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号イの容器置場の警戒標
十一　容器置場の警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視等により検査する。
十二　第八条の二第一項第一号で準用する第六条一項第四十二号ハの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離
十二　容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。
十三　第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号ニの容器置場の障壁
十三　容器置場の障壁の設置状況及び維持管理状況を目視等及び図面により検査する。
十四　第八条の二第一項第一号で準用する第六条一項第四十二号ホの充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置
十四　可燃性ガスの充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。
十五　第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号ヘの容器置場のガスが滞留しない構造
十五　可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
十六　第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号リの二階建の容器置場の構造
十六　二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
十七　第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号ヌの可燃性ガスの容器置場の消火設備
十七　可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視等及び記録により検査する。
十八　第八条の二第一項第一号で準用する第七条の三第一項第三号の緊急時に遮断するための措置
十八　配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十九　第八条の二第一項第一号で準用する第七条の三第一項第五号のディスペンサーに設置された遮断装置
十九　ディスペンサーに設置された遮断装置を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十　第八条の二第一項第一号で準用する第七条の三第一項第五号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置
二十　ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。
二十一　第八条の二第一項第一号で準用する第七条の三第一項第六号の配管の設置位置等
二十一　配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視等により検査する。
二十二　第八条の二第一項第一号で準用する第七条の三第一項第七号のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備
二十二　可燃性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況及び維持管理状況を目視等及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十三　第八条の二第一項第一号で準用する第七条の三第一項第八号のディスペンサーの屋根
二十三　ディスペンサーの屋根の材料を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
二十四　第八条の二第一項第一号で準用する第七条の三第一項第十一号の圧縮水素の過充塡防止のための措置
二十四　過充塡防止のための措置の状況を目視等及び記録により検査する。
二十五　第八条の二第一項第一号で準用する第七条の三第一項第十三号の圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置
二十五　圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十六　第八条の二第一項第一号で準用する第七条の三第一項第十三号の配管の常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置