運転制御装置、保護装置、励磁装置その他これらに類する装置を収納する操作盤（自家発電装置に組み込まれたものを除く。）は、鋼板製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に一メートル以上の幅の空地を有すること。
（ニ）
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ハ
蓄電池設備は、イ（（ホ）及び（ト）を除く。）及びロ（イ）の規定の例によるほか、次の（イ）から（ニ）までに定めるところによること。
（イ）
常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。
（ロ）
直交変換装置を有しない蓄電池設備にあつては、常用電源が停電した後、常用電源が復旧したときは、自動的に非常電源から常用電源に切り替えられるものであること。
（ハ）
キュービクル式以外の蓄電池設備にあつては、次の（１）から（５）までに定めるところによること。
（１）
蓄電池設備は、設置する室の壁から〇・一メートル以上離れているものであること。
（２）
蓄電池設備を同一の室に二以上設ける場合には、蓄電池設備の相互の間は、〇・六メートル（架台等を設けることによりそれらの高さが一・六メートルを超える場合にあつては、一・〇メートル）以上離れていること。
（３）
蓄電池設備は、水が浸入し、又は浸透するおそれのない場所に設けること。
（４）
蓄電池設備を設置する室には屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。
（５）
充電装置と蓄電池とを同一の室に設ける場合は、充電装置を鋼製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に一メートル以上の幅の空地を有すること。
（ニ）
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ニ
燃料電池設備は、イ（（ホ）及び（ト）を除く。）並びにロ（イ）及び（ロ）の規定の例によるほか、次の（イ）及び（ロ）に定めるところによること。
（イ）
キュービクル式のものであること。
（ロ）
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ホ
配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、他の回路による障害を受けることのないような措置を講じるとともに、次の（イ）から（ハ）までに定めるところによること。
（イ）
六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
（ロ）
電線は、耐火構造とした主要構造部に埋設することその他これと同等以上の耐熱効果のある方法により保護すること。
ただし、ＭＩケーブル又は消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
（ハ）
開閉器、過電流保護器その他の配線機器は、耐熱効果のある方法で保護すること。
五
操作回路又は第三号ロの灯火の回路の配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。
イ
六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
ロ
金属管工事、可とう電線管工事、金属ダクト工事又はケーブル工事（不燃性のダクトに布設するものに限る。）により設けること。
ただし、消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
六
配管は、次のイからリまでに定めるところによること。
イ
専用とすること。
ただし、屋内消火栓設備の起動装置を操作することにより直ちに他の消火設備の用途に供する配管への送水を遮断することができる等当該屋内消火栓設備の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。
ロ
加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。
ハ
ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管は、次の（イ）から（ハ）までに定めるところによること。
（イ）
吸水管は、ポンプごとに専用とすること。
（ロ）
吸水管には、ろ過装置（フート弁に附属するものを含む。）を設けるとともに、水源の水位がポンプより低い位置にあるものにあつてはフート弁を、その他のものにあつては止水弁を設けること。
（ハ）
フート弁は、容易に点検を行うことができるものであること。
ニ
配管には、次の（イ）又は（ロ）に掲げるものを使用すること。
（イ）
日本産業規格Ｇ三四四二、Ｇ三四四八、Ｇ三四五二、Ｇ三四五四若しくはＧ三四五九に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する金属製の管
（ロ）
気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合する合成樹脂製の管
ホ
管継手は、次の（イ）又は（ロ）に定めるところによること。
（イ）
金属製の管又はバルブ類を接続するものの当該接続部分にあつては、金属製であつて、かつ、次の表の上欄に掲げる種類に従い、それぞれ同表の下欄に定める日本産業規格に適合し、又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
種類
日本産業規格
フランジ継手
ねじ込み式継手
Ｂ二二二〇又はＢ二二三九
溶接式継手
Ｂ二二二〇
フランジ継手以外の継手
ねじ込み式継手
Ｂ二三〇一、Ｂ二三〇二又はＢ二三〇八のうち材料にＧ三二一四（ＳＵＳ　Ｆ　三〇四又はＳＵＳ　Ｆ　三一六に限る。）又はＧ五一二一（ＳＣＳ一三又はＳＣＳ一四に限る。）を用いるもの
溶接式鋼管用継手
Ｂ二三〇九、Ｂ二三一一、Ｂ二三一二又はＢ二三一三（Ｇ三四六八を材料とするものを除く。）
（ロ）
合成樹脂製の管を接続するものの当該接続部分にあつては、合成樹脂製であつて、かつ、気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
ヘ
主配管のうち、立上り管は、管の呼びで五十ミリメートル以上のものとすること。
ト
バルブ類は、次の（イ）から（ハ）までに定めるところによること。
（イ）
材質は、日本産業規格Ｇ五一〇一、Ｇ五五〇一、Ｇ五五〇二、Ｇ五七〇五（黒心可鍛鋳鉄品に限る。）、Ｈ五一二〇若しくはＨ五一二一に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
（ロ）
開閉弁、止水弁及び逆止弁にあつては、日本産業規格Ｂ二〇一一、Ｂ二〇三一若しくはＢ二〇五一に適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
（ハ）
開閉弁又は止水弁にあつてはその開閉方向を、逆止弁にあつてはその流れ方向を表示したものであること。
チ
配管の管径は、水力計算により算出された配管の呼び径とすること。
リ
配管の耐圧力は、当該配管に給水する加圧送水装置の締切圧力の一・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。
七
加圧送水装置は、次のイからチまでに定めるところによること。
イ
高架水槽を用いる加圧送水装置は、次の（イ）及び（ロ）に定めるところによること。
（イ）
落差（水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。）は、次の式により求めた値以上の値とすること。
Ｈ＝ｈ
１
＋ｈ
２
＋１７ｍ
Ｈは、必要な落差（単位　メートル）
ｈ
１
は、消防用ホースの摩擦損失水頭（単位　メートル）
ｈ
２
は、配管の摩擦損失水頭（単位　メートル）
（ロ）
高架水槽には、水位計、排水管、
溢
いつ
水用排水管、補給水管及びマンホールを設けること。
ロ
圧力水槽を用いる加圧送水装置は、次の（イ）から（ハ）まで（加圧用ガス容器の作動により生ずる圧力によるものにあつては、（イ）及び（ハ））に定めるところによること。
（イ）
圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
Ｐ＝ｐ
１
＋ｐ
２
＋ｐ
３
＋０．１７ＭＰａ
Ｐは、必要な圧力（単位　メガパスカル）
ｐ
１
は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧（単位　メガパスカル）
ｐ
２
は、配管の摩擦損失水頭圧（単位　メガパスカル）
ｐ
３
は、落差の換算水頭圧（単位　メガパスカル）
（ロ）
圧力水槽の水量は、当該圧力水槽の体積の三分の二以下であること。
（ハ）
圧力水槽には、圧力計、水位計、排水管、補給水管、給気管及びマンホールを設けること。
ハ
ポンプを用いる加圧送水装置は、次の（イ）から（チ）までに定めるところによること。
（イ）
ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数（設置個数が二を超えるときは、二とする。）に百五十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
（ロ）
ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
Ｈ＝ｈ
１
＋ｈ
２
＋ｈ
３
＋１７ｍ
Ｈは、ポンプの全揚程（単位　メートル）
ｈ
１
は、消防用ホースの摩擦損失水頭（単位　メートル）
ｈ
２
は、配管の摩擦損失水頭（単位　メートル）
ｈ
３
は、落差（単位　メートル）
（ハ）
ポンプの吐出量が定格吐出量の百五十パーセントである場合における全揚程は、定格全揚程の六十五パーセント以上のものであること。
（ニ）
ポンプは、専用とすること。
ただし、他の消火設備と併用又は兼用する場合において、それぞれの消火設備の性能に支障を生じないものにあつては、この限りでない。
（ホ）
ポンプには、その吐出側に圧力計、吸込側に連成計を設けること。
（ヘ）
加圧送水装置には、定格負荷運転時のポンプの性能を試験するための配管設備を設けること。
（ト）
加圧送水装置には、締切運転時における水温上昇防止のための逃し配管を設けること。
（チ）
原動機は、電動機によるものとすること。
ニ
加圧送水装置の構造及び性能は、イからハまでに定めるもののほか、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
ホ
加圧送水装置には、当該屋内消火栓設備のノズルの先端における放水圧力が〇・七メガパスカルを超えないための措置を講じること。
ヘ