前項に規定するラック式倉庫は、次項及び第十三条の六第一項第一号において、次の表の上欄に掲げる収納物等の種類に応じ、同表の下欄に定める等級に区分する。
収納物等の種類
等級
収納物
収納容器、梱包材等
危険物の規制に関する政令別表第四（以下この表において「危険物政令別表第四」という。）に定める数量の千倍（高熱量溶融性物品（指定可燃物のうち燃焼熱量が三十四キロジュール毎グラム以上であつて、炎を接した場合に溶融する性状の物品をいう。以下この表において同じ。）にあつては、三百倍）以上の指定可燃物
危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
Ⅰ
その他のもの
Ⅱ
危険物政令別表第四に定める数量の百倍（高熱量溶融性物品にあつては、三十倍）以上の指定可燃物
危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
Ⅲ
その他のもの
危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
Ⅳ
５
第三項に規定する標準型ヘッドは、次に定めるところにより、設けなければならない。
一
スプリンクラーヘッドは、棚又はこれに類するもの（以下この項において「ラック等」という。）を設けた部分にあつては、次に定めるところにより設けること。
イ
ラック等を設けた部分の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・五メートル以下となるように設けること。
ロ
次の表の上欄に掲げるラック式倉庫の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める高さにつき一個以上設けること。
等級
高さ
Ⅰ、Ⅱ及びⅢ
四メートル
Ⅳ
六メートル
ハ
イ及びロの規定によるほか、消防庁長官が定めるところにより、ラック式倉庫の等級及び水平遮へい板（ラック等を設けた部分の内部を水平方向に遮へいする板をいう。以下この項及び第十三条の六第一項において同じ。）の設置状況に応じて、火災を有効に消火できるように設けること。
二
スプリンクラーヘッドは、ラック等を設けた部分以外の部分にあつては、天井又は小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・一メートル以下となるように設けること。
ただし、次のイからハまでに掲げる部分は、スプリンクラーヘッドを設けないことができる。
イ
階段、浴室、便所その他これらに類する場所
ロ
通信機器室、電子計算機器室その他これらに類する室
ハ
発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
三
ラック等を設けた部分に設けるスプリンクラーヘッドには、他のスプリンクラーヘッドから散水された水がかかるのを防止するための措置を講ずること。
四
ラック等を設けた部分には、次に定めるところにより水平遮へい板を設けること。
ただし、ラック式倉庫の等級がⅢ又はⅣであり、かつ、消防庁長官が定めるところによりスプリンクラーヘッドが設けられている場合にあつては、この限りでない。
イ
材質は、難燃材料とすること。
ロ
ラック等との間に延焼防止上支障となるすき間を生じないように設けること。
ハ
次の表の上欄に掲げるラック式倉庫の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める高さごとに設けること。
この場合において、天井又は小屋裏は、水平遮へい板とみなす。
等級
高さ
Ⅰ
四メートル以内
Ⅱ及びⅢ
八メートル以内
Ⅳ
十二メートル以内
６
令第十二条第二項第二号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第六号に掲げる防火対象物に設けるものは、店舗、事務所その他これらに類する施設であつて床面から天井までの高さが六メートルを超える部分及び地下道であつて床面から天井までの高さが十メートルを超える部分にあつては放水型ヘッド等とし、その他の部分にあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドとする。
７
令第十二条第一項第六号の防火対象物には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、標準型ヘッドにあつては次に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第三項の規定の例により、設けなければならない。
一
スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設けること。
ただし、天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした部分又は天井裏の高さが〇・五メートル未満の部分にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
二
スプリンクラーヘッドは、天井又は天井裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める距離となるように設けること。
防火対象物の部分
水平距離
厨
ちゆう
房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分
一・七メートル（高感度型ヘッド（令第十二条第二項第二号イの表に規定する高感度型ヘッドをいう。以下この条及び第十三条の六において同じ。）にあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離（同項中Ｘの値は、〇・七五とする。））以下
その他の部分
二・一メートル（高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離（同項中Ｘの値は、〇・九とする。））以下
８
令第十二条第二項第二号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第七号に掲げる防火対象物に設けるものは、床面から天井までの高さが六メートルを超える部分にあつては放水型ヘッド等とし、その他の部分にあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドとする。
９
令第十二条第一項第七号の防火対象物には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、標準型ヘッドにあつては次に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第三項の規定の例により、設けなければならない。
一
スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分に設けること。
二
スプリンクラーヘッドは、天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める距離となるように設けること。
防火対象物の部分
水平距離
厨
ちゆう
房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分
一・七メートル（高感度型ヘッドにあっては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離（同項中Ｘの値は、〇・七五とする。））以下
その他の部分
特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物以外のもの
二・一メートル（高感度型ヘッドにあっては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離（同項中Ｘの値は、〇・九とする。））以下
特定主要構造部を耐火構造としたもの
二・三メートル（高感度型ヘッドにあっては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離（同項中Ｘの値は、一とする。））以下
（防火上有効な措置が講じられた構造を有する部分）
第十三条の五の二
令第十二条第二項第三号の二の総務省令で定める部分は、次のいずれにも該当する部分（当該部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積に二分の一を乗じて得た値を超える場合にあつては、当該二分の一を乗じて得た値の面積に相当する部分に限る。）とする。
一
第十三条第三項第七号又は第八号に掲げる部分であること。
二
次のいずれかに該当する防火上の措置が講じられた部分であること。
イ
準耐火構造の壁及び床で区画され、かつ、開口部に防火戸（随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖するものに限る。）を設けた部分
ロ
不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井（天井のない場合にあつては、屋根）で区画され、かつ、開口部に不燃材料で造られた戸（随時開くことができる自動閉鎖装置付きのものに限る。）を設けた部分であつて、当該部分に隣接する部分（第十三条第三項第六号に掲げる部分を除く。）の全てがスプリンクラー設備の有効範囲内に存するもの
三
床面積が千平方メートル以上の地階若しくは無窓階又は床面積が千五百平方メートル以上の四階以上十階以下の階に存する部分でないこと。
（スプリンクラー設備の水源の水量等）
第十三条の六
令第十二条第二項第四号の水量は、防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、次に定めるところにより、算出するものとする。
一
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数（乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあつては、当該下欄に定める個数に一・五を乗じて得た個数。以下この号において同じ。）以上であるときにあつては当該同表の下欄に定める個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ一・六立方メートル（ラック式倉庫のうち、等級がⅢ又はⅣのものであつて第十三条の五第五項第四号の規定により水平遮へい板が設けられているものにあつては二・二八立方メートル、その他のものにあつては三・四二立方メートル）を乗じて得た量とすること。
防火対象物の区分
個数
令第十二条第一項第一号から第四号まで及び第九号から第十二号までに掲げる防火対象物
令別表第一（四）項に掲げる防火対象物及び同表（十六）項イに掲げる防火対象物のうち同表（四）項の用途に供される部分が存するもの（法第八条第一項に規定する百貨店であるものに限る。）
十五（高感度型ヘッドにあつては、十二）
その他のもの
地階を除く階数が十以下の防火対象物
十（高感度型ヘッドにあつては、八）
地階を除く階数が十一以上の防火対象物
十五（高感度型ヘッドにあつては、十二）
ラック式倉庫
等級がⅠ、Ⅱ及びⅢのもの
三十（標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、二十四）
等級がⅣのもの