共用コアルータ共用架当たり最大搭載ユニット数
２
ユニット／架
コア局用Ｌ２ＳＷ１ユニット当たりＡＣ１００Ｖ電流
６．６
Ａ／ユニット
コア局用Ｌ２ＳＷ共用架当たり最大搭載ユニット数
６
ユニット／架
ＣＳ１ユニット当たりＤＣ電流
５４．５
Ａ／ユニット
ＣＳ１ユニット当たりＡＣ１００Ｖ電流
０
Ａ／ユニット
ＣＳ架当たり最大搭載ユニット数
１２
ユニット／架
ＣＳ架当たり面積
１．５
ｍ
２
／架
ＣＳ用ＤＢ架当たり最大搭載ユニット数
２
ユニット／架
ＣＳ用ＤＢ架当たり面積
３
ｍ
２
／架
ＭＧＷ１ユニット当たりＤＣ電流
４０
Ａ／ユニット
ＭＧＷ架当たり最大搭載ユニット数
０
ユニット／架
ＭＧＷ共用架当たり最大搭載ユニット数
４
ユニット／架
ＭＧＷ架当たり面積
０
ｍ
２
／架
ＳＧＷ１ユニット当たりＤＣ電流
１５．６３
Ａ／ユニット
ＳＧＷ１ユニット当たりＡＣ１００Ｖ電流
０
Ａ／ユニット
ＳＧＷ共用架当たり最大搭載ユニット数
７
ユニット／架
ＭＧＣ１ユニット当たりＤＣ電流
０
Ａ／ユニット
ＭＧＣ１ユニット当たりＡＣ１００Ｖ電流
１３
Ａ／ユニット
ＭＧＣ共用架当たり最大搭載ユニット数
１１
ユニット／架
クロスコネクト装置基本架電流
４０．３
Ａ／架
クロスコネクト装置増設架基本部電流
３８．２
Ａ／架
クロスコネクト装置ユニット電流
７．９
Ａ／ユニット
クロスコネクト装置架面積
１．４４
ｍ
２
／架
ＰＴＮ１ユニット当たりＤＣ電流
３．０５
Ａ／ユニット
ＰＴＮ共用架当たり最大搭載ユニット数
１６
ユニット／架
ＣＷＤＭ１ユニット当たりＤＣ電流
４．２
Ａ／ユニット
ＣＷＤＭ１ユニット当たりＡＣ１００Ｖ電流
２
Ａ／ユニット
ＣＷＤＭ共用架当たり最大搭載ユニット数
８
ユニット／架
中間中継伝送装置１ユニット当たりＤＣ電流
４．２
Ａ／ユニット
中間中継伝送装置１ユニット当たりＡＣ１００Ｖ電流
２
Ａ／ユニット
中間中継伝送装置共用架当たり最大搭載ユニット数
８
ユニット／架
信号用中継交換機基本部電流
１２．７
Ａ／台
信号用中継交換機収容架単位電流
６７
Ａ
信号用中継交換機収容架単位電流最大収容リンク数（４８Ｋ換算）
４８０
リンク
信号用中継交換機ＡＣ電流
０．１６
Ａ／台
信号用中継交換機基本部面積
０
ｍ
２
／台
信号用中継交換機収容架単位面積
１．５
ｍ
２
信号用中継交換機収容架単位面積最大収容リンク数（４８Ｋ換算）
４８０
リンク
１万端子当たりの必要主配線盤長
２．５２
ｍ
作業スペース込みの主配線盤幅
３．９
ｍ
光ケーブル成端架単位面積（大）
１２
ｍ
２
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（大）
２，０００
端子
光ケーブル成端架単位面積（中）
２
ｍ
２
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（中）
３８９
端子
光ケーブル成端架単位面積（小１）
１
ｍ
２
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（小１）
１２８
端子
光ケーブル成端架単位面積（小２）
２
ｍ
２
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（小２）
２５６
端子
オペレーション設備（総合監視）単位面積当たりＡＣ電流
０．８
Ａ／ｍ
２
オペレーション設備（試験受付）単位面積当たりＡＣ電流
０．８
Ａ／ｍ
２
オペレーション設備（総合監視）面積
５０５
ｍ
２
オペレーション設備（試験受付）面積
４３２
ｍ
２
海底中間中継伝送装置用給電装置単位電流
０．９２
Ａ／台
海底中間中継伝送装置用給電装置単位面積
１．４４
ｍ
２
変復調回線切替装置単位電流
１．７
Ａ／台
変復調回線切替装置架面積
１．９２
ｍ
２
／架
無線送受信装置単位電流
０．５
Ａ／台
無線送受信装置架面積
１．４４
ｍ
２
／架
地上鉄塔土地面積
１４４
ｍ
２
発熱量換算係数
８６０
ｋｃａｌ／ｋＶＡ
空調設備１台当たりの能力（１）
４８，１５１
ｋｃａｌ／台
空調設備１台当たりの能力（２）
１９，２６１
ｋｃａｌ／台
空調設備１台当たりの電力容量（１）
１８．５４
ｋＶＡ
空調設備１台当たりの電力容量（２）
５．６
ｋＶＡ
空調設備単位面積（１）
３．４３
ｍ
２
空調設備単位面積（２）
０．６７
ｍ
２
空調設備予備台数
１
台
整流器１ユニット当たり最大電流
１００
Ａ／ユニット
整流装置１系統当たり最大電流
８００
Ａ／系統
整流装置基本部収容可能整流器数
４
個／架
整流装置増設架収容可能整流器数
４
個／架
整流装置総合効率
０．８７
―
整流装置基本部面積
１０
ｍ
２
／架
整流装置増設架面積
２
ｍ
２
／架
整流器予備ユニット数
１
ユニット
直流電圧値
４８
Ｖ
警察消防用回線１回線当たりの消費電流
０．４８４３７５
Ａ／回線
直流変換電源装置１架最大電流
８０
Ａ／架
直流変換電源装置架当たり単位面積
５
ｍ
２
／架
交流無停電電源装置規定出力容量（１）
１
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（２）
３
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（３）
５
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（４）
７
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（５）
１０
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（６）
１５
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（７）
２０
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（８）
３０
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（９）
５０
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（１０）
７５
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（１１）
１００
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（１２）
２００
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（１３）
２５０
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（１４）
３００
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（１５）
４００
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（１６）
５００
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（１７）
６００
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（１８）
８００
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（１９）
１，０００
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（２０）
１，２００
ｋＶＡ
交流無停電電源装置規定出力容量（２１）
１，５００
ｋＶＡ
交流無停電電源装置所要面積（１）
４
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（２）
４
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（３）
４
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（４）
４
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（５）
７
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（６）
７
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（７）
８
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（８）
８
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（９）
８
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（１０）
１０
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（１１）
１０
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（１２）
１０
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（１３）
１０
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（１４）
１０
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（１５）
３０
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（１６）
３０
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（１７）
２０
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（１８）
３０
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（１９）
５０
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（２０）
４０
ｍ
２
交流無停電電源装置所要面積（２１）
５０
ｍ
２
交流無停電電源装置総合効率
０．８８
―
蓄電池容量算出係数（大規模局、整流装置用、保持時間：３時間）
５．８
ＡＨ／Ａ
蓄電池容量算出係数（大規模局、交流無停電電源装置用、保持時間：３時間）
４．２
ＡＨ／Ａ
蓄電池容量算出係数（小規模局（作業員の到着に１．５時間以上を要するもの及び災害対策の強化を目的とするものを除く。）、保持時間：１０時間）
１２．６
ＡＨ／Ａ
蓄電池容量算出係数（小規模局（作業員の到着に１．５時間以上を要するものに限る。）、保持時間：１８時間）
２１．７
ＡＨ／Ａ
蓄電池容量算出係数（小規模局（災害対策の強化を目的とするものに限る。）、保持時間：３６時間）
３９．７
ＡＨ／Ａ
整流装置用蓄電池規定容量（１）
２００
ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量（２）
３００
ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量（３）
５００
ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量（４）
１，０００
ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量（５）
１，５００
ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量（６）
２，０００
ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量（７）
３，０００
ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量（８）
４，０００
ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量（９）
５，０００
ＡＨ
整流装置用蓄電池規定容量（１０）
６，０００
ＡＨ
整流装置用蓄電池所要面積（１）
５
ｍ
２
整流装置用蓄電池所要面積（２）
６
ｍ
２
整流装置用蓄電池所要面積（３）
５
ｍ
２
整流装置用蓄電池所要面積（４）
８
ｍ
２
整流装置用蓄電池所要面積（５）
１１
ｍ
２
整流装置用蓄電池所要面積（６）
１３
ｍ
２
整流装置用蓄電池所要面積（７）
１５
ｍ
２
整流装置用蓄電池所要面積（８）
１８
ｍ
２
整流装置用蓄電池所要面積（９）
２２
ｍ
２
整流装置用蓄電池所要面積（１０）
２３
ｍ
２
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（１）
５０
ＡＨ
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（２）
１００
ＡＨ
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（３）
２００
ＡＨ
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（４）
３００
ＡＨ
交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（５）
５００
ＡＨ