検知器の作動と連動し、音響によりガス漏れの発生を検知区域（一の検知器が有効にガス漏れを検知することができる区域をいう。以下同じ。）において防火対象物の関係者に警報する装置（以下「検知区域警報装置」という。）は、当該検知区域警報装置から一メートル離れた位置で音圧が七十デシベル以上となるものであること。
ただし、警報機能を有する検知器を設置する場合並びに機械室その他常時人がいない場所及び貫通部には、検知区域警報装置を設けないことができる。
五
配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
イ
常時開路式の検知器の信号回路は、容易に導通試験をすることができるように、回路の末端に終端器を設けるとともに、一回線に一の検知器を接続する場合を除き、送り配線にすること。
ロ
電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が、電源回路の対地電圧が百五十ボルト以下の場合は〇・一メガオーム以上、電源回路の対地電圧が百五十ボルトを超える場合は〇・二メガオーム以上であり、検知器回路（電源回路を除く。）及び附属装置回路（電源回路を除く。）と大地との間並びにそれぞれの回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、一の警戒区域ごとに直流五百ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が〇・一メガオーム以上であること。
ハ
次の（イ）及び（ロ）に掲げる回路方式を用いないこと。
（イ）
接地電極に常時直流電流を流す回路方式
（ロ）
検知器又は中継器の回路とガス漏れ火災警報設備以外の設備の回路とが同一の配線を共用する回路方式（ガス漏れが発生した旨の信号（以下「ガス漏れ信号」という。）の伝達に影響を及ぼさないものを除く。）
六
電源は、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
イ
電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。
ロ
電源の開閉器には、ガス漏れ火災警報設備用のものである旨を表示すること。
七
非常電源は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
イ
直交変換装置を有しない蓄電池設備によるものとし、その容量は、二回線を十分間有効に作動させ、同時にその他の回線を十分間監視状態にすることができる容量以上であること。
ただし、二回線を一分間有効に作動させ、同時にその他の回線を一分間監視状態にすることができる容量以上の容量を有する予備電源又は直交変換装置を有しない蓄電池設備を設ける場合は、直交変換装置を有する蓄電池設備、自家発電設備又は燃料電池設備によることができる。
ロ
蓄電池設備は、第十二条第一項第四号イ（イ）から（ニ）まで及び（ヘ）並びにハ（イ）から（ニ）までの規定の例によること。
ハ
自家発電設備は、第十二条第一項第四号イの（イ）から（ニ）まで及び（ヘ）並びにロの（ロ）から（ニ）までの規定の例によること。
ニ
燃料電池設備は、第十二条第一項第四号イ（（ホ）及び（ト）を除く。）、ロ（ロ）並びにニ（イ）及び（ロ）に定めるところによること。
八
検知器の標準遅延時間（検知器がガス漏れ信号を発する濃度のガスを検知してから、ガス漏れ信号を発するまでの標準的な時間をいう。）及び受信機の標準遅延時間（受信機がガス漏れ信号を受信してから、ガス漏れが発生した旨の表示をするまでの標準的な時間をいう。）の合計が六十秒以内であること。
九
次のイからハまでに掲げる事態が生じたとき、受信機において、ガス漏れが発生した旨の表示をしないこと。
イ
配線の一線に地絡が生じたとき
ロ
開閉器の開閉等により、回路の電圧又は電流に変化が生じたとき
ハ
振動又は衝撃を受けたとき
十
第十二条第一項第八号の規定は、ガス漏れ火災警報設備について準用する。
２
検知器並びに液化石油ガスを検知対象とするガス漏れ火災警報設備に使用する中継器及び受信機は、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。
第二十四条の二の四
ガス漏れ火災警報設備の維持に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一
検知器は、その検知機能を妨げる措置を講ずることのないように維持すること。
二
中継器は、その付近に当該中継器の操作上支障となる障害物がないように維持すること。
三
受信機は、次のイからホまでに定めるところにより維持すること。
イ
常用電源が正常に供給されていること。
ロ
非常電源及び予備電源の電圧及び容量が適正であること。
ハ
操作部の各スイッチが正常な位置にあること。
ニ
受信機の付近に当該受信機の操作上支障となる障害物がないこと。
ホ
受信機の付近に警戒区域一覧図を備えておくこと。
ただし、前条第一項第十号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設置されている場合は、この限りでない。
（漏電火災警報器に関する基準の細目）
第二十四条の三
漏電火災警報器の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一
変流器は、警戒電路の定格電流以上の電流値（Ｂ種接地線に設けるものにあつては、当該接地線に流れることが予想される電流以上の電流値）を有するものを設けること。
二
変流器は、建築物に電気を供給する屋外の電路（建築構造上屋外の電路に設けることが困難な場合にあつては、電路の引込口に近接した屋内の電路）又はＢ種接地線で、当該変流器の点検が容易な位置に堅固に取り付けること。
三
音響装置は、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
イ
音響装置は、防災センター等に設けること。
ロ
音響装置の音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
四
検出漏
洩
えい
電流設定値は、誤報が生じないように当該建築物の警戒電路の状態に応ずる適正な値とすること。
五
可燃性蒸気、可燃性粉じん等が滞留するおそれのある場所に設ける漏電火災警報器は、
遮
しや
断機構を有するものとし、
遮
しや
断機構の部分は、これらの場所以外の安全な場所に設けること。
（消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準）
第二十五条
令第二十三条第一項ただし書の総務省令で定める場所は、次に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
一
令別表第一（六）項イ（１）及び（２）、（十六）項イ、（十六の二）項並びに（十六の三）項に掲げる防火対象物（同表（十六）項イ、（十六の二）項及び（十六の三）項に掲げる防火対象物にあつては、同表（六）項イ（１）又は（２）に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。）
消防機関が存する建築物内
二
前号に掲げる防火対象物以外の防火対象物
消防機関からの歩行距離が五百メートル以下である場所
２
令第二十三条第二項の規定による火災報知設備は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定める場所に設置しなければならない。
一
一の押しボタンの操作等により消防機関に通報することができる装置（電話回線を使用するものに限る。以下この条において「火災通報装置」という。）
防災センター等
二
消防機関へ通報する火災報知設備（火災通報装置を除く。）の発信機
多数の者の目にふれやすく、かつ、火災に際しすみやかに操作することができる箇所及び防災センター等
３
火災通報装置の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一
火災通報装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
二
火災通報装置の機能に支障を生ずるおそれのない電話回線を使用すること。
三
火災通報装置は、前号の電話回線のうち、当該電話回線を適切に使用することができ、かつ、他の機器等が行う通信の影響により当該火災通報装置の機能に支障を生ずるおそれのない部分に接続すること。
四
電源は、次に定めるところにより設けること。
イ
電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。
ただし、令別表第一（六）項イ（１）から（３）まで及びロに掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル未満のものに設けられる火災通報装置の電源が、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとられており、かつ、当該配線の接続部が、振動又は衝撃により容易に緩まないように措置されている場合は、この限りでない。
ロ
電源の開閉器及び配線の接続部（当該配線と火災通報装置との接続部を除く。）には、火災通報装置用のものである旨を表示すること。
五
令別表第一（六）項イ（１）及び（２）並びにロ、（十六）項イ、（十六の二）項並びに（十六の三）項に掲げる防火対象物（同表（十六）項イ、（十六の二）項及び（十六の三）項に掲げる防火対象物にあつては、同表（六）項イ（１）若しくは（２）又はロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。次項において同じ。）に設ける火災通報装置にあつては、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。
ただし、自動火災報知設備の受信機及び火災通報装置が防災センター（常時人がいるものに限る。）に設置されるものにあつては、この限りでない。
４
消防機関へ通報する火災報知設備（火災通報装置を除く。）の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一
配線は、第二十四条第一号に掲げる自動火災報知設備の配線の設置の例により設けること。
二
発信機の押ボタンは、床面又は地盤面から〇・八メートル以上一・五メートル以下の位置に設け、かつ、見やすい箇所に標識を設けること。
三
次のイからニまでに掲げる事態が生じたとき、受信機において、火災が発生した旨の表示をしないこと。
イ
Ｍ型発信機以外の発信機又はＭ型受信機以外の受信機とＭ型発信機との間の配線の一線に断線又は地絡が生じたとき
ロ
信号回路以外の配線の二線に短絡が生じたとき
ハ