三十八　第六条第一項第三十八号の可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備の静電気を除去する措置
三十八　可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視等によるほか、記録等により検査する。
三十九　第六条第一項第三十九号の可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の製造施設の防消火設備
三十九　可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の製造施設の防消火設備の設置状況を目視等によるほか、記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
三十九の二　第六条第一項第三十九号の二の特定不活性ガスの製造施設の消火設備
三十九の二　特定不活性ガスの製造施設の消火設備の設置状況を目視等によるほか、記録等により検査し、当該消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
四十　第六条第一項第四十号の通報を速やかに行うための措置
四十　通報を速やかに行うための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
四十一　第六条第一項第四十一号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置
四十一　作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視等により検査する。
四十二　第六条第一項第四十二号イの容器置場の警戒標
四十二　容器置場の警戒標の掲示の状況を目視等により検査する。
四十三　第六条第一項第四十二号ハの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離
四十三　容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。
四十四　第六条第一項第四十二号ニの容器置場の障壁
四十四　容器置場の障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。
四十五　第六条第一項第四十二号ホの充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置
四十五　可燃性ガス及び酸素の充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。
四十六　第六条第一項第四十二号ヘの容器置場のガスが滞留しない構造
四十六　可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
四十七　第六条第一項第四十二号トのジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場
四十七　ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場が当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであることを目視等によるほか、図面又は記録により検査する。
四十八　第六条第一項第四十二号チの特殊高圧ガス等の容器置場に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置
四十八　特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。
四十八の二　第六条第一項第四十二号リの二階建の容器置場の構造
四十八の二　二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
四十九　第六条第一項第四十二号ヌの可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素及び三フッ化窒素の容器置場の消火設備
四十九　可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素及び三フッ化窒素の容器置場の消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。
五十　第六条第一項第四十三号イの導管の設置場所
五十　導管の設置されている場所の状況を目視等又は図面若しくは記録により検査する。
五十一　第六条第一項第四十三号ロの地盤面上の導管の設置及びその標識
五十一　地盤面上の導管の設置状況を目視等により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視等又は記録により検査する。
五十二　第六条第一項第四十三号ハの地盤面下の導管の埋設及びその標識
五十二　地盤面下の導管の埋設状況を目視等又は図面若しくは記録により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視等又は記録により検査する。
五十三　第六条第一項第四十三号ニの水中の導管の設置
五十三　水中の導管の設置状況を図面又は記録により検査する。
五十四　第六条第一項第四十三号ホの導管の耐圧試験
五十四　導管を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験（液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験）又はその記録により検査する。
五十五　第六条第一項第四十三号ホの導管の気密試験
五十五　導管を気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
五十六　第六条第一項第四十三号ヘの導管の強度
五十六　導管が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。
五十七　第六条第一項第四十三号トの導管の腐食を防止するための措置
五十七　導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視等又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。
五十八　第六条第一項第四十三号トの導管の応力を吸収するための措置
五十八　導管の応力を吸収するための措置の状況を目視等及び記録により検査する。
五十九　第六条第一項第四十三号チの導管の温度の上昇を防止するための措置
五十九　導管の温度の上昇を防止するための措置の状況を目視等及び記録により検査する。
六十　第六条第一項第四十三号リの導管内の圧力の上昇を防止するための措置
六十　導管内の圧力の上昇を防止するための措置の状況を目視等及び記録により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
六十一　第六条第一項第四十三号ヌの酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分除去の措置
六十一　酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分を除去するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能について目視等又は記録により検査する。
六十二　第六条第一項第四十三号ルの事業所を連絡する導管に講じた通報を速やかに行うための措置
六十二　通報を速やかに行うための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
２　製造設備がコールド・エバポレータである製造施設の場合
一　第六条の二第一項で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、前項第一号、第二号、第七号、第八号、第十号から第二十一号まで、第二十三号、第二十五号、第二十六号、第二十八号、第三十三号及び第三十九号から第四十一号までに掲げるもの
一　前項第一号、第二号、第七号、第八号、第十号から第二十一号まで、第二十三号、第二十五号、第二十六号、第二十八号、第三十三号及び第三十九号から第四十一号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二　第六条の二第二項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、前項第一号、第七号、第八号、第十号から第二十一号まで、第二十三号、第二十八号、第三十三号及び第三十九号から第四十一号までに掲げるもの
二　前項第一号、第七号、第八号、第十号から第二十一号まで、第二十三号、第二十八号、第三十三号及び第三十九号から第四十一号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
三　第六条の二第二項第二号の敷地境界までの距離等
三　貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。
四　第六条の二第二項第三号の貯槽に設けた安全装置等
四　貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状況を目視等、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
五　第六条の二第二項第四号の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置
五　蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
六　第六条の二第二項第五号の貯槽の配管に設けたバルブ
六　貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視等、図面等により検査する。
七　第六条の二第二項第六号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置
七　貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
八　第六条の二第二項第七号の車両の衝突を防止する措置