火災信号の発信を容易に確認することができる装置を設けること。
ただし、感知器等規格省令第八条第十六号ニに規定する装置から発信される信号を中継するもの又は受信機から当該確認ができる場合にあつては、この限りでない。
（４）
無線設備の発信状態を伝える信号を百六十八時間以内ごとに自動的に他の中継器又は受信機に発信できる装置を設けること。
ただし、感知器等規格省令第八条第十六号ホに規定する装置から発信される信号を中継するもの又は受信機から当該無線設備の発信状態を確認できる場合にあつては、この限りでない。
（５）
他の機器と識別できる信号を発信すること。
ハ
電波を受信する機能を有するものにあつては、次によること。
（１）
受信感度（無線式中継器から三メートル離れた位置から発信される信号を受信できる最低の電界強度の値をいう。以下同じ。）の値が設計値以下であること。
（２）
受信する信号が受信感度以下となつたとき、その旨を受信機に自動的に発信すること。
（３）
無線式感知器、無線式発信機又は他の無線式中継器（（４）において「無線式感知器等」という。）から発信された信号を受信し、これを自動的に受信機に発信すること。
（４）
無線式感知器等の無線設備の発信状態を手動で確認できる装置を設けるものにあつては、当該装置の操作中に現に確認している警戒区域以外の警戒区域の無線式感知器等から火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を受信したとき、次条に定めるところにより信号を発信すること。
ニ
電源に電池を用いるものにあつては、次によること。
（１）
電池の交換が容易にできること。
（２）
電池の電圧が中継器を有効に作動できる電圧の下限値となつたとき、その旨を受信機に自動的に発信すること。
２
検知器、受信機又は他の中継器から電力を供給される方式の中継器のうち、次の各号に掲げる方式を用いるものは、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。
一
外部負荷に電力を供給する方式の中継器
電力を供給する回路には、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置を設けるとともに、当該保護装置が作動したとき、受信機に当該保護装置が作動した旨の信号を自動的に送ること。
二
信号回路の回線以外から電力を供給される方式の中継器
火災信号、火災表示信号、火災情報信号又はガス漏れ信号を受信機に発信するものにあつては、電力の供給が停止したとき、受信機にその旨の信号を自動的に送ること。
３
検知器、受信機又は他の中継器から電力を供給されない方式の中継器（電池を用いる無線式中継器を除く。）の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。
一
主電源回路の両線及び予備電源回路の一線に、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置を設けるとともに、主電源が停止したときにあつては主電源が停止した旨、当該保護装置が作動したときにあつては当該保護装置が作動した旨の信号を受信機に自動的に送ること。
二
主電源は、五の警戒区域（受信することができる警戒区域の数が五未満のものにあつては、受信することができる全警戒区域）の回線を作動させることができる負荷（地区音響装置を接続している中継器にあつては、当該負荷に、当該中継器に接続されるすべての地区音響装置を同時に鳴動させることができる負荷を加えたもの）又は監視状態にあるときの負荷のうち、いずれか大きい方の負荷（消火設備等からの設備作動信号を受信する機能を有するものにあつては、当該機能を維持することができる負荷を加えた負荷）に連続して耐える容量を有すること。
三
予備電源を設けること。
ただし、ガス漏れ火災警報設備に使用する中継器にあつては、この限りでない。
４
検知器、受信機又は他の中継器から電力を供給されない方式の中継器（電池を用いる無線式中継器を除く。）のうち、外部負荷に電力を供給する方式を用いるものの構造及び機能は、当該電力を供給する回路に、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置を設けるとともに、当該保護装置が作動したときにあつては当該保護装置が作動した旨の信号を受信機に自動的に送るものでなければならない。
（中継器の送受信機能）
第三条の二
中継器（アナログ式中継器を除く。）は、感知器、発信機若しくは他の中継器から発せられた火災信号、他の中継器から発せられた火災表示信号又は検知器若しくは他の中継器から発せられたガス漏れ信号を、共通又は固有の信号として受信したとき、信号の種別に応じて、これらの信号を確実に発信する機能を有するものでなければならない。
２
アナログ式中継器は、感知器又は他のアナログ式中継器から発せられた火災情報信号を受信したとき、感度設定装置を有するものにあつては第二条第六号の二に規定する火災表示又は注意表示を行う旨の信号を、感度設定装置を有しないものにあつては当該火災情報信号を、確実に発信する機能を有するものでなければならない。
３
中継器のうち、設備作動信号を受信するものは、次に定める機能を有するものでなければならない。
一
設備作動信号を受信したとき、その旨の信号を自動的に発信すること。
二
前号の信号を受信機に発する場合には、前二項に規定する信号と識別できること。
４
中継器は、二の警戒区域の回線から火災信号、火災表示信号、火災情報信号、ガス漏れ信号又は設備作動信号を同時に受信したとき、前三項に定める発信を確実に行うものでなければならない。
（中継器の自動試験機能等）
第三条の三
中継器に自動試験機能又は遠隔試験機能（以下「自動試験機能等」という。）を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。
一
自動試験機能等に係る制御機能は、次によること。
イ
作動条件値（異常の有無の判定を行う基準となる数値、条件等をいう。以下同じ。）は、設計範囲外に設定及び容易に変更できないこと。
ロ
作動条件値を変更できるものにあつては、設定値を確認できること。
二
自動試験機能等による試験中に、他の警戒区域の回線からの火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を的確に受信し、かつ、前条に定めるところにより信号を発信すること。
２
中継器に自動試験機能を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。
一
予備電源に係る機能を確認する装置は、次によること。
イ
第五条第七号ロに規定する装置の作動状況を容易に確認することができること。
ロ
予備電源に異常が生じた場合、その旨を容易に確認することができること。
二
次に掲げる事項が生じたとき、受信機にその旨の信号を自動的に発信すること。
ただし、接続する受信機が当該事項に係る試験機能を有する場合にあつては、この限りでない。
イ
感知器又は他の中継器に至る電力の供給に係る電路の断線又は短絡
ロ
中継器に係る主電源及び主回路の電圧並びに感知器又は他の中継器に供給する電力の異常
ハ
中継器に係る信号処理装置又は中央処理装置の異常
ニ
終端器に至る外部配線の断線又は短絡
三
次に掲げる事項が生じたとき、百六十八時間以内に、その旨の信号を受信機に自動的に発信すること。
ただし、接続する受信機が当該事項に係る試験機能を有する場合にあつては、この限りでない。
イ
自動試験機能等対応型感知器（感知器等規格省令第二条第十九号の三に規定するものをいう。以下同じ。）の機能の異常
ロ
地区音響装置を接続する回線に係る電路を有するものにあつては、当該電路の断線又は短絡
３
中継器に遠隔試験機能を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。
一
自動試験機能等対応型感知器の機能に異常が生じたとき、遠隔試験機能により当該感知器の異常を容易に検出することができるものであること。
この場合において、中継器に外部試験器（遠隔試験機能の一部の機能を有する装置をいう。以下同じ。）を接続することにより、機能の確認を行う方式のものにあつては、当該装置を操作したときに異常を確認することができる機能を含むものとすること。
二
外部試験器を中継器に接続する場合にあつては、次に掲げる措置を講ずること。
イ
外部試験器を中継器に接続した場合、当該中継器の機能（現に試験している警戒区域の回線に係る機能を除く。）に有害な影響を与えない措置
ロ
外部試験器を中継器に接続した状態が継続した場合、点滅する注意灯その他によつて当該中継器の前面において確認ができる措置又は当該中継器の機能に有害な影響を与えない措置
（受信から発信までの所要時間）
第四条
中継器の受信開始から発信開始までの所要時間は、五秒以内でなければならない。
ただし、ガス漏れ信号に係る当該所要時間にあつては、ガス漏れ信号の受信開始からガス漏れ表示までの所要時間が五秒以内である受信機に接続するものに限り、六十秒以内とすることができる。
（部品の構造及び機能）
第五条
中継器に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。
一
電磁継電器
イ
密閉型以外のものには、接点及び可動部にほこりがたまらないようにカバーを設けること。
ロ
接点は、金及び銀の合金又はこれと同等以上の性能を有する材料を用い、外部負荷と兼用しないこと。
二
電源変圧器
イ
産業標準化法（昭和二十四年法律第百八十五号）第二十条第一項に定める日本産業規格（以下「ＪＩＳ」という。）Ｃ六四三六に準ずること。
ロ
容量は、最大使用電流に連続して耐えること。
三
電球
使用される回路の定格電圧の百三十パーセントの交流電圧を二十時間連続して加えた場合、断線、著しい光束変化、黒化又は著しい電流の低下を生じないこと。
四
スイッチ
イ
確実かつ容易に作動し、停止点が明確であること。
ロ
接点は、腐食するおそれがなく、かつ、その容量は、最大使用電流に耐えること。