三十二　第十条第三十八号の導管系に講じた停電等のときに機能が失われることのない措置
三十二　導管系に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視等によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十三　第十条第三十九号の導管の経路に設ける巡回監視車等
三十三　巡回監視車、保安用資機材倉庫等の設置状況を目視等により検査する。
９　連絡等に係る項目
一　第十一条第二項のコンビナート製造者の連絡用直通電話
一　当該関連事業所の事務所間及び作業場間の緊急連絡の用に供する直通電話等の設置状況を目視等又は図面等により検査する。
備考
一　第五条第一項第二号、第八号から第十号まで、第三十六号若しくは第四十八号、又は第五十四条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項から第七項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。
二　移設等に係る高圧ガス設備であつて、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。
別表第四
（第三十七条第二項第四号関係）
検査項目
保安検査の方法
１　製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く製造施設の場合
一　第五条第一項第十四号の火気を取り扱う施設までの距離等
一　特定不活性ガスの製造設備の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二　第五条第一項第二十九号の特定不活性ガスの貯槽であることが識別できる措置
二　特定不活性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視等により検査する。
三　第五条第一項第四十号のアルシン等の製造設備の不活性ガス置換ができる構造
三　アルシン等の製造設備に係る設備内部を不活性ガス（特定不活性ガスを除く。以下この号において同じ。）により置換する構造又は内部を真空にする構造を目視等及び図面により検査し、当該不活性ガスを供給する配管と他の種類のガスその他の流体の配管内に不活性ガスを供給する配管が別の系統であることを目視等及び図面により検査する。
四　第五条第一項第四十七号の特定不活性ガスの製造設備の静電気を除去する措置
四　特定不活性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視等によるほか、記録等により検査する。
五　第五条第一項第五十一号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造
五　特定不活性ガスの製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しないような構造等を目視等により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
六　第五条第一項第五十三号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備
六　特定不活性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視等及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。
七　第五条第一項第五十四号の二の特定不活性ガスの製造施設の消火設備
七　特定不活性ガスの製造施設の消火設備の設置状況を目視等によるほか、記録等により検査し、当該消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
八　第五条第一項第六十五号トの容器置場のガスが滞留しない構造
八　特定不活性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
九　第五条第一項第六十五号ルの特定不活性ガスの容器置場の消火設備
九　特定不活性ガスの容器置場の消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。
２　製造設備がコールド・エバポレータである製造施設の場合
一　第五条の二第一項で準用する第五条第一項第一号の境界線及び警戒標
一　事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況並びに維持管理状況を目視等により検査する。
二　第五条の二第一項で準用する第五条第一項第五号のその他のガスの製造施設の保安距離
二　貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。
三　第五条の二第一項で準用する第五条第一項第六号の経済産業大臣が定める設備の保安距離
三　貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。
四　第五条の二第一項で準用する第五条第一項第七号の保安のための宿直施設に対する保安距離
四　貯蔵設備及び処理設備の外面から保安のための宿直施設に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。
五　第五条の二第一項で準用する第五条第一項第九号の保安区画の区分及び面積
五　保安区画の区分及び面積を図面及び目視等により検査する。
六　第五条の二第一項で準用する第五条第一項第十号の保安区画内の高圧ガス設備の配置
六　保安区画内の高圧ガス設備及び同一製造施設に属する可燃性ガスのガス設備の外面から、隣接保安区画内の高圧ガス設備に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。
七　第五条の二第一項で準用する第五条第一項第十五号のガス設備の気密な構造
七　酸素のガス設備の気密な構造を、運転状態、運転を停止した状態又は開放組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。
八　第五条の二第一項で準用する第五条第一項第十六号のガス設備に使用されている材料
八　ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。
九　第五条の二第一項で準用する第五条第一項第十七号の高圧ガス設備の耐圧性能及び同項第十九号の高圧ガス設備の強度
九　高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを目視等及び非破壊検査（肉厚測定を含む。）により検査する。
十　第五条の二第一項で準用する第五条第一項第十八号の高圧ガス設備の気密試験
十　高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
十一　第五条の二第一項で準用する第五条第一項第二十号の高圧ガス設備の温度計等
十一　高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十二　第五条の二第一項で準用する第五条第一項第二十一号の高圧ガス設備の圧力計
十二　高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
十三　第五条の二第一項で準用する第五条第一項第二十一号の高圧ガス設備の安全装置
十三　高圧ガス設備の安全装置の設置状況及び維持管理状況を目視等、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
十四　第五条の二第一項で準用する第五条第一項第二十二号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管
十四　酸素の高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
十五　第五条の二第一項で準用する第五条第一項第二十三号の高圧ガス設備の基礎
十五　高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視等又は図面により検査する。
十六　第五条の二第一項で準用する第五条第一項第二十四号の耐震設計構造物の耐震に関する性能
十六　耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視等及び図面により検査する。
十七　第五条の二第一項で準用する第五条第一項第三十一号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置