風力発電所又は風力発電設備の設置又は変更の工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の許可を要する工事を伴う場合において、法第四十七条第一項若しくは第二項の認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第五十一条の二第三項の規定による届出をしようとするときにあっては宅地造成及び特定盛土等規制法第十七条第二項の規定により交付された検査済証の写し
風力発電所又は風力発電設備の設置又は変更の工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の許可を要する工事を伴う場合において、法第四十七条第一項若しくは第二項の認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第五十一条の二第三項の規定による届出をしようとするときにあっては宅地造成及び特定盛土等規制法第三十六条第二項の規定により交付された検査済証の写し
風力発電所又は風力発電設備の設置又は変更の工事が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第七条第一項の許可を要する行為を伴う場合において法第五十一条の二第三項の規定による届出をしようとするときは、当該行為が当該許可を受けたところに従って行われたことを示す書類
（六）　電気設備
電磁誘導電圧計算書（電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。）
１　発電機
１　種類、容量、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法及び冷却法並びに発電電動機の場合は、出力
２　励磁装置の種類、容量、回転速度、駆動方法及び個数（常用及び予備の別に記載すること。）
３　保護継電装置の種類
４　原動機との連結方法
短絡強度計算書
２　変圧器
第二号（一）の中欄に準ずるもの
第二号（一）の下欄に準ずるもの
３　電圧調整器又は電圧位相調整器
第二号（二）の中欄に準ずるもの
第二号（二）の下欄に準ずるもの
４　調相機
第二号（三）の中欄に準ずるもの
第二号（三）の下欄に準ずるもの
５　電力用コンデンサー
第二号（四）の中欄に準ずるもの
第二号（四）の下欄に準ずるもの
６　分路リアクトル又は限流リアクトル
第二号（五）の中欄に準ずるもの
第二号（五）の下欄に準ずるもの
７　周波数変換機器又は整流機器
第二号（六）の中欄に準ずるもの
第二号（六）の下欄に準ずるもの
８　遮断器
第二号（七）の中欄に準ずるもの
第二号（七）の下欄に準ずるもの
９　逆変換装置
１　種類、容量、電圧、電流、相、周波数、結線法及び個数
２　保護継電装置の種類
逆変換装置の用途に関する説明書
１０　電力貯蔵装置
１　種類、容量、主要寸法、電圧、電流、個数及び用途
２　保護継電装置の種類
電力貯蔵方式に関する説明書
電力貯蔵装置の用途に関する説明書
（七）　附帯設備
１　発電所の運転を管理するための制御装置
制御方式
制御方法に関する説明書
一の二　蓄電所
１　蓄電所の名称及び位置（都道府県群市区町村字を記載すること。）
２　蓄電所の出力、容量及び周波数
送電関係一覧図
事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書（電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般送配電事業又は配電事業の用に供されるものに係る場合に限る。）
騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に同法第二条第一項の特定施設を設置する場合は、騒音に関する説明書
振動規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に同法第二条第一項の特定施設を設置する場合は、振動に関する説明書
急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地の崩壊の防止措置に関する説明書
蓄電所の概要を明示した地形図
主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図
単線結線図（接地線（計器用変成器を除く。）については電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。）
新技術の内容を十分に説明した書類
電磁誘導電圧計算書（電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。）
（一）　変圧器
第二号（一）の中欄に準ずるもの
第二号（一）の下欄に準ずるもの
（二）　電圧調整器又は電圧位相調整器
第二号（二）の中欄に準ずるもの
第二号（二）の下欄に準ずるもの
（三）　調相機
第二号（三）の中欄に準ずるもの
第二号（三）の下欄に準ずるもの
（四）　電力用コンデンサー
第二号（四）の中欄に準ずるもの
第二号（四）の下欄に準ずるもの
（五）　分路リアクトル又は限流リアクトル
第二号（五）の中欄に準ずるもの
第二号（五）の下欄に準ずるもの
（六）　周波数変換機器又は整流機器
第二号（六）の中欄に準ずるもの
第二号（六）の下欄に準ずるもの
（七）　遮断器
第二号（七）の中欄に準ずるもの
第二号（七）の下欄に準ずるもの
（八）　逆変換装置
第一号（六）９の中欄に準ずるもの
第一号（六）９の下欄に準ずるもの
（九）　電力貯蔵装置
第一号（六）１０の中欄に準ずるもの
第一号（六）１０の下欄に準ずるもの
（十）　蓄電所の運転を管理するための制御装置
第一号（七）１の中欄に準ずるもの
第一号（七）１の下欄に準ずるもの
二　変電所
１　変電所の名称及び位置（都道府県郡市区町村字を記載すること。）
２　変電所の出力及び周波数
送電関係一覧図
事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書（電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般送配電事業又は配電事業の用に供されるものに係る場合に限る。）
急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地の崩壊の防止措置に関する説明書
主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図
単線結線図（接地線（計器用変成器を除く。）については、電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。）
新技術の内容を十分に説明した書類
電磁誘導電圧計算書（電圧十七万ボルト以上（受電所にあっては十万ボルト以上）の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。）
（一）　変圧器
１　種類、容量、電圧（一次、二次及び三次の別に記載し、電圧調整装置を有するものの場合は、電圧調整範囲及びタップ数を付記すること。）、相、周波数、結線法、冷却法並びに電気事業の用に供するものにあっては、常用及び予備の別
２　保護継電装置の種類
短絡強度計算書
（二）　電圧調整器又は電圧位相調整器
１　種類、容量、電圧（電圧調整範囲及びタップ数を付記すること。）、相、周波数、結線法及び冷却法
２　保護継電装置の種類
設置計画についての説明書
（三）　調相機
１　種類、容量（進相及び遅相の別に記載すること。）、電圧、周波数、回転速度及び冷却法
２　励磁装置の種類及び容量
３　保護継電装置の種類
設置計画についての説明書
短絡強度計算書
（四）　電力用コンデンサー
１　並列用及び直列用の別、一群の容量、一群当たりの個数、電圧並びに結線法
２　保護継電装置の種類
設置計画についての説明書
（五）　分路リアクトル又は限流リアクトル
１　容量、電圧、相、周波数、結線法及び冷却法
２　保護継電装置の種類
設置計画についての説明書
（六）　周波数変換機器又は整流機器（鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される変電所の直流き電側のものを除く。）
１　種類、容量又は出力、電圧、電流、相、周波数、回転速度、結線法及び励磁法
２　保護継電装置の種類
制御方法に関する説明書（電圧十万ボルト以上のものに係る場合に限る。）
電波障害の防止措置に関する説明書（電圧十万ボルト以上のものに係る場合に限る。）
（七）　遮断器
１　種類、電圧、電流、遮断電流及び遮断時間
２　保護継電装置の種類
三相短絡容量計算書
（八）　電力貯蔵装置
１　種類、容量、主要寸法、電圧、電流、個数及び用途
２　保護継電装置の種類
電力貯蔵方式に関する説明書
電力貯蔵装置の用途に関する説明書
（九）　変電所の運転を管理するための制御装置
第一号（七）１の中欄に準ずるもの
第一号（七）１の下欄に準ずるもの
三　送電線路（電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器（需要設備と電気的に接続するためのものを除く。）を含む。以下この項において同じ。）
１　送電線路の名称及び区間
２　送電線路の電圧（設計電圧と異なる場合は、設計電圧を付記すること。）
送電関係一覧図
事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書（電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般送配電事業又は配電事業の用に供されるものに係る場合に限る。）
急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地の崩壊の防止措置に関する説明書
送電線路の経路及び開閉所の位置並びにその送電線路の維持のための保安通信設備の通信経路を明示した縮尺二十万分の一以上の地形図
気候及び立地条件についての説明書（地中電線路及び開閉所に係るものを除く。）
新技術の内容を十分に説明した書類
（一）　電線路（電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器（需要設備と電気的に接続するためのものを除く。）を含む。以下この項において同じ。）
１　こう長（架空、地中、水底及びその他の別に記載すること。）
２　電気方式、中性点接地方式、回線数（設計回線数と異なる場合は、設計回線数を付記すること。）及び再閉路方式
３　電線の種類、太さ及び一回線当たりの条数
４　架空電線路の電線の最低の高さ、電線相互間の間隔及びねん架の方法
５　架空地線の種類、太さ及び条数