２　改造であつて、次に掲げるもの
（１）　型式の変更を伴うもの
（２）　耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの（液化ガス用配管に係るものを除く。）
（３）　安全弁に係るもの
４　調整装置
１　設置
２　型式の変更であつて、切換方式の変更を伴う改造
３　調整能力の変更を伴う改造
１　設置
２　型式の変更であつて、切換方式の変更を伴う改造
５　特定ガス発生設備の設置場の屋根又は障壁
１　設置
２　構造の変更を伴う改造
３　位置の変更
４　廃止
１　設置
２　構造の変更を伴う改造（換気孔の増設に係るものを除く。）
３　位置の変更
四　供給所の設置の工事
設置（五の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。）
設置（五の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。）
五　供給所の変更の工事
１　ガスホルダー
二（二）３の中欄に準ずるもの
二（二）３の下欄に準ずるもの
２　圧送機
二（二）４の中欄に準ずるもの
３　整圧器
（１）　整圧器
１　設置（最高使用圧力が高圧のものに限る。）
２　最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
３　最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの（最高使用圧力が高圧のものに限る。）
（１）　整圧能力の変更を伴うもの
（２）　耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
（３）　安全弁に係るもの
４　廃止（最高使用圧力が高圧のものに限る。）
１　設置（最高使用圧力が高圧のものに限る。）
２　最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
３　最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの（最高使用圧力が高圧のものに限る。）
（１）　整圧能力の変更を伴うもの
（２）　耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
（３）　安全弁に係るもの
（２）　ガス加温用の設備
１　ばい煙発生施設に該当するボイラー若しくはガス加温装置又は水銀排出施設に該当するボイラーの設置
２　ばい煙発生施設に該当するボイラー又はガス加温装置の改造であつて、伝熱面積、排出ガス量、排出ガスの温度若しくは速度又はばい煙量若しくはばい煙濃度の変更を伴うもの
３　二（二）５（８）の中欄２に準ずるもの
４　ばい煙発生施設に該当するボイラー若しくはガス加温装置又は水銀排出施設に該当するボイラーの取替え
５　ばい煙発生施設に該当するボイラー若しくはガス加温装置又は水銀排出施設に該当するボイラーの廃止
４　附帯設備
（１）　騒音防止設備
二（二）５（１３）の中欄に準ずるもの
（２）　振動防止設備
二（二）５（１４）の中欄に準ずるもの
（３）　配管
１　設置（最高使用圧力が高圧のものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。）
２　改造であつて強度に影響を及ぼすもの（変更後の最高使用圧力が高圧となるものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。）
（４）　非常用動力設備（ばい煙発生施設に該当するものに限る。）
二（二）５（７）の中欄に準ずるもの
六　導管（電気事業法が適用されるものを除く。）の工事
１　最高使用圧力が高圧のものの設置（既設のものと同一場所において同一の内径及び最高使用圧力の導管（電気事業法が適用されるものを除く。）を取り替えて設置するもの（以下「取替設置」という。）にあつては、五百メートル以上にわたるものに限る。）
２　最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
３　最高使用圧力が高圧のものの廃止（設置（取替設置を含む。）に伴う場合を除く。）
１　最高使用圧力が高圧のものの設置（取替設置にあつては、五百メートル以上にわたるものに限る。）
２　最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
七　整圧器の工事
五３の中欄に準ずるもの
五３の下欄に準ずるもの
八　昇圧供給装置（振動発生施設に該当するものに限る。）の工事
二（二）５（１０）の中欄に準ずるもの
別表第二
（第四十条、第九十八条、第百五十四条関係）
ガス工作物の種類
記載すべき事項
添付書類（届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。）
一般記載事項
設備別記載事項（届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。）
製造所（電気事業法が適用されるガス工作物に係るものを除く。以下この表において同じ。）
１　製造所の名称及び位置（都道府県郡市区町村字を記載すること。）
２　製造所のガス製造能力及び供給ガスの熱量
１　製造所の位置を明示した縮尺二万五千分の一（特定ガス発生設備に係るものにあつては縮尺二千分の一）以上の地形図（当該製造所に関連する主要な導管の配置の状況を付記すること。）
２　主要な設備の配置の状況を明示した図面
一　ガス発生設備（特定ガス発生設備及び移動式ガス発生設備を除く。）
１　種類及び能力
２　ばい煙発生施設に該当するガス発生設備に係る排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度、ばい煙量及びばい煙濃度、燃料の種類並びに原料及び燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分
３　一般粉じん発生施設に該当するガス発生設備に係る原料の処理能力、炉室数、炭化時間並びに一般粉じん処理装置の種類、型式及び処理能力
１　燃焼性に関する説明書
２　ばい煙発生施設に該当するガス発生設備に係るばい煙に関する説明書
３　一般粉じん発生施設に該当するガス発生設備に係る一般粉じん発生施設に関する説明書
４　フローシート
（一）　ガス発生器
１　型式、能力、出口の圧力及び温度、最高使用圧力、最高使用温度並びに最低使用温度
２　胴、管寄せ及び管の主要寸法及び材料
３　安全弁又は圧力上昇防止装置の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
１　ガス発生器及びその附属設備の構造図（これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。）
２　最高使用圧力が高圧のガス発生器の強度計算書
３　制御方式に関する説明書
４　安全弁の吹出量計算書及び安全弁又は圧力上昇防止装置の構造図
（二）　増熱器
１　型式、能力及び最高使用圧力
２　主要寸法
３　最高使用圧力が高圧の増熱器に係る次の事項
（１）　材料
（２）　安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
１　増熱器及びその附属設備の構造図（これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。）
２　最高使用圧力が高圧の増熱器に係る次の書類
（１）　強度計算書
（２）　安全弁の構造図及び吹出量計算書
３　増熱の方法に関する説明書（露点に関するものを含む。）
４　制御方式に関する説明書
二　ガス精製設備
１　種類、型式、能力、入口及び出口の圧力及び温度、最高使用圧力、最高使用温度並びに最低使用温度
２　主要寸法
３　一酸化炭素変成器に係る次の事項
（１）　材料
（２）　安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
（３）　流入蒸気の量、温度及び圧力
４　一酸化炭素変成器以外のガス精製設備であつて、最高使用圧力が高圧のものに係る次の事項
（１）　材料
（２）　安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
１　ガス精製設備及びその附属設備の構造図（これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。）
２　最高使用圧力が高圧のガス精製設備に係る次の書類
（１）　強度計算書
（２）　安全弁の構造図及び吹出量計算書
３　一酸化炭素変成器に係る次の書類
（１）　制御方式に関する説明書
（２）　製造ガス中に含まれる一酸化炭素濃度に関する説明書
４　一酸化炭素変成器以外のガス精製設備に係る製造ガス中に含まれる有害成分及び不純物の量に関する説明書
５　フローシート
三　ガスホルダー
１　種類、能力及び最高使用圧力
２　主要寸法及び材料（支柱の主要寸法及び材料を含む。）
３　最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁又は逃し弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
４　入口及び出口のガス遮断装置の種類
１　ガスホルダー及びその附属設備の構造図（これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。）
２　基礎に関する説明書及び基礎の状況を明示した図面
３　強度計算書（支柱の強度計算書を含む。）
４　最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁の吹出量計算書及び安全弁又は逃し弁の構造図
５　温度又は圧力による伸縮吸収装置に関する説明書
６　有水式ガスホルダーの凍結防止措置又は無水式ガスホルダーの封液くみ上げ装置に関する説明書
四　圧送機
ばい煙発生施設に該当する圧送機に係る次の事項
（１）　種類、出力、燃料の燃焼能力及び個数
（２）　燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分
（３）　排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度
１　ばい煙発生施設に該当する圧送機に係る次の書類
（１）　構造図
（２）　ばい煙に関する説明書
２　振動規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する圧送機（同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。）に係る振動に関する説明書
五　附帯設備
（一）　液化ガス用貯槽
１　種類、容積、最高使用圧力及び最低使用温度
２　主要寸法及び材料
３　低温貯槽にあつては、保冷に関する説明
４　防液堤又は貯槽を設置する室の主要寸法及び材料
５　安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
１　液化ガス用貯槽及びその附属設備の構造図（これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。）
２　基礎に関する説明書及び基礎の状況を明示した図面
３　強度計算書
４　埋設された貯槽にあつては、防食に関する説明書
５　安全弁の構造図及び吹出量計算書
（二）　熱交換器（冷凍設備に係るものを除く。）