Ｎの記号は、接地側の電線の接続される極を表し、
の記号は、接地極を表す。
図１２
（備考）
１
刃受けにボッチを有しないものにあっては、１１．７±１の数値は、適用しない。
２
Ｎの記号は、接地側の電線の接続される極を表す。
図１３
（備考）
１
刃受けにボッチを有しないものにあっては、１１．７±１の数値は、適用しない。
２
接地極にあっては、１１．７±１の数値及び５以上とある規定は、適用しない。
３
Ｎの記号は、接地側の電線の接続される極を表し、
の記号は、接地極を表す。
図１４
（備考）
１
刃受けにボッチを有しないものにあっては、１１．７±１の数値は、適用しない。
２
形の刃のボッチ穴の寸法は、刃の幅方向については適用しない。
図１５
（備考）
１
刃受けにボッチを有しないものにあっては、１１．７±１の数値は、適用しない。
２
形の刃のボッチ穴の寸法は、刃の幅方向については適用しない。
３
接地極の刃は、直径４．６５ｍｍ±０．２５ｍｍの丸棒にすることを妨げない。
４
の記号は、接地極を表す。
５
接地極にあっては、１１．７±１の数値及び５以上とある規定は、適用しない。
ｂ
ａに掲げるもの以外のものの寸法は、次に適合すること。
（ａ）
ａに掲げるものに接続して使用することができない寸法であること。
（ｂ）
刃受け金具の沈む深さは、外かくの受け口面から５ｍｍ以上であること。ただし、アイロンプラグ、器具用差込みプラグ並びに定格電流が１０Ａ以下のコンセント及びコードコネクターボディであって、刃受け穴の直径または短辺が３ｍｍ以下のものにあっては１．２ｍｍ以上、刃受け穴の直径または短辺が３ｍｍを超え５ｍｍ以下のものにあっては１．５ｍｍ以上、刃受け穴の直径または短辺が５ｍｍを超えるものにあっては３ｍｍ以上の深さとすることができる。
別表第三
検査の方式（第１１条関係）
１
特定電気用品について行う検査
（１）
製造工程において行う検査
特定電気用品の製造工程において行う検査は、当該特定電気用品の製造の方法に応じ、当該特定電気用品を技術基準に適合させるために適当と認められる方法で、常時、当該特定電気用品の構造、材質及び性能について行うこと。
（備考）
材料又は部品に係る検査は、材料又は部品の購入に際して行う受入検査で当該検査と同等以上と認められるものをもつて代えることができる。
（２）
完成品について行う検査
特定電気用品の完成品について行う検査は、ヒューズ（容器を有する温度ヒューズであつて、その容器が充電されない構造のものを除く。）にあつては外観について、次の表の左欄に掲げる特定電気用品にあつては外観、絶縁耐力、通電及び同表の右欄に掲げる事項について、その他の特定電気用品にあつては外観、絶縁耐力及び通電について一品ごとに技術基準に適合する方法により行うこと。
特定電気用品
検査事項
配線用遮断器
過電流引外し特性
漏電遮断器
動作時間の種類が高速型のもの
過電流引外し特性及び漏電引外し特性
その他のもの
過電流引外し特性
アンペア制用電流制限器
動作特性
令別表第１第６号から第１０号までに掲げる機械器具であつて、温度過昇防止装置として用いる温度により動作する自動スイッチを有するもの
温度過昇防止装置として用いる温度により動作する自動スイッチの動作特性
（３）
試料について行う検査
特定電気用品の材料、部品、半完成品又は完成品から任意に抽出した試料について行う検査は、当該特定電気用品の主要な材料若しくは部品、設計、製造方法又は製造設備を変更した場合及び当該特定電気用品の材料、部品、半完成品又は完成品を技術基準に適合させるため必要と認められる場合に、技術基準に適合する方法により行うこと。
（備考）
材料又は部品に係る検査は、材料又は部品の購入に際して行う受入検査で当該検査と同等以上と認められるものをもつて代えることができる。
２
令別表第２に掲げる電気用品について行う検査
電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用スイッチボックス、ヒューズ、白熱電球、蛍光ランプ並びに装飾用電灯器具にあつては外観について、ベルトコンベア及び理髪いすにあつては外観及び絶縁耐力について、リチウムイオン蓄電池にあつては外観及び出力電圧について、その他の令別表第２に掲げる電気用品にあつては、外観、絶縁耐力及び通電について一品ごとに技術基準に適合する方法により行うこと。
別表第四
検査設備（第１５条関係）
電気用品の区分
検査設備
技術上の基準
ゴム系絶縁電線類
寸法測定器
マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
絶縁抵抗試験設備
１００Ｖ以上の直流電源装置及び水槽並びに絶縁抵抗計又はブリッジを備えていること。
絶縁耐力試験設備
（１）　変圧器、電圧調整器及び電圧計（精度が１．５級以上のもの）又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機並びに水槽を備えていること。
（２）　２次電圧が電線類の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。
導体抵抗試験設備
ブリッジ及び検流計又はこれらと同等以上の精度で導体抵抗を測定できる設備を備えていること。
引張試験設備
試験片打抜機、恒温槽及び引張試験機を備えていること。
合成樹脂系絶縁電線類
寸法測定器
マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
絶縁抵抗試験設備
１００Ｖ以上の直流電源装置及び水槽並びに絶縁抵抗計又はブリッジを備えていること。
絶縁耐力試験設備
（１）　変圧器、電圧調整器及び電圧計（精度が１．５級以上のもの）又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機並びに水槽を備えていること。
（２）　２次電圧が電線類の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。
導体抵抗試験設備
ブリッジ及び検流計又はこれらと同等以上の精度で導体抵抗を測定できる設備を備えていること。
引張試験設備
試験片打抜機、恒温槽及び引張試験機を備えていること。
つめ付ヒューズ
寸法測定器
マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
通電試験設備
電流調整装置及び電流計（精度が０．５級以上のもの）を備えていること。
包装ヒューズ類
寸法測定器
マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
絶縁抵抗試験設備
５００ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。
通電試験設備
電流調整装置及び電流計（精度が０．５級以上のもの）を備えていること。
温度ヒューズ
寸法測定器
マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
溶断試験設備及び温度試験設備
電流調整装置、電流計（精度が０．５級以上のもの）及び恒温槽（温度を１分間に１℃の割合で上昇させることができ、かつ一定の温度を４８時間保持できるもの）を備えていること。
絶縁抵抗試験設備
５００ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。
配線器具
寸法測定器
マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
絶縁抵抗試験設備
５００ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。
絶縁耐力試験設備
（１）　変圧器、電圧調整器及び電圧計（精度が１．５級以上のもの）又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。
（２）　２次電圧が配線器具の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。
電流制限器
寸法測定器
マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
絶縁抵抗試験設備
５００ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。
絶縁耐力試験設備
（１）　変圧器、電圧調整器及び電圧計（精度が１．５級以上のもの）又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。
（２）　２次電圧が電流制限器の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。
開閉試験設備及び温度試験設備
開閉試験機、電圧調整器、電圧計（精度が０．５級以上のもの）、電流計（精度が０．５級以上のもの）、負荷装置及び熱電対温度計を備えていること。
特性試験設備
電圧調整器、電圧計（精度が０．５級以上のもの）、電流計（精度が０．５級以上のもの）及び負荷装置を備えていること。
小形単相変圧器類
寸法測定器
マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
絶縁抵抗試験設備
５００ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。
絶縁耐力試験設備
（１）　変圧器、電圧調整器及び電圧計（精度が１．５級以上のもの）又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。
（２）　２次電圧が小形変圧器類の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。
温度試験設備
電圧調整器、電圧計（精度が０．５級以上のもの）、電流計（精度が０．５級以上のもの）及び熱電対温度計を備えていること。
無負荷試験設備
電圧調整器、電圧計（精度が０．５級以上のもの）、電流計（精度が０．５級以上のもの）及び電力計（精度が０．５級以上のもの）を備えていること。
電熱器具
寸法測定器
マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
絶縁抵抗試験設備
５００ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。