熱交換器（液化ガス用燃料設備に属するものを除く。）、外径が三百ミリメートル以上の油又はガスの輸送管（液化ガス用燃料設備に属するものを除く。）並びに液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用容器（液化ガス用貯槽及びガスホルダーの支持物並びに低温貯槽に係る防液堤を含む。）、ガス・液化ガス用配管及び導管の強度に関する説明書
液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽及び導管の緊急遮断装置並びに液化ガス用気化器の緊急停止装置に関する説明書
液化ガス用燃料設備に属する導管の経路（地中、水底及びその他の別を表示すること。）、経過地の名称及び付近に存する主要な道路、建築物その他の工作物の位置を明示した縮尺三千分の一以上の地形図（圧力逃がし装置、ガス遮断装置及び伸縮吸収装置の位置並びに道路面下に埋設する場合であって他の地下埋設物と接近又は交叉するときはその地下埋設物との離隔距離を付記すること。）
液化ガス用燃料設備に属する導管の伸縮吸収措置、防食措置及び機械的衝撃に対する防護措置に関する説明書並びに当該導管の圧力逃がし装置の構造図
粉じん発生施設に関する説明書
廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の構造図
廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の湿度、温度並びに酸素及び可燃性のガスの濃度を測定するための装置、これらの測定の結果を記録するための装置、不活性ガスを封入するための装置その他燃焼を防止するための装置並びに消火のための装置に関する説明書
廃棄物固形化燃料の貯蔵設備において、当該燃料を受け入れるための装置、当該燃料の全部を撤去するための装置及び当該撤去の実施後の点検のための装置に関する説明書
その他廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の安全を確保するための装置に関する説明書
９　ばい煙処理設備
１　ばい煙処理設備に係る次の事項
（１）　種類、容量、入口及び出口におけるばい煙量、ばい煙濃度及びガスの温度、アンモニアの注入量、アンモニアの注入により発生するばいじんに係るばい煙濃度並びに個数
（２）　廃ガス洗浄施設（石炭を燃料とする火力設備に係るものに限る。）に係る用水及び排水の系統
２　ばい煙処理設備に附属する空気圧縮機、通風機、破砕機又は摩砕機の種類、容量及び個数
ばい煙処理設備の構造図
水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設を設置する場合は、汚水等に関する説明書
１０　液化ガス設備（液化ガス用燃料設備を除く。）
１　液化ガス用気化器の種類、能力、加熱用熱源の種類及び容量、出口の圧力及び温度、最高使用圧力（一次側及び二次側の別に記載すること。）、最高使用温度（一次側及び二次側の別に記載すること。）及び最低使用温度（一次側及び二次側の別に記載すること。）、主要寸法、材料及び個数並びに当該液化ガス用気化器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
２　液化ガス用貯槽の種類、容量及び個数、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法及び材料、低温貯槽に係る保冷の形式、保冷材の種類及び充てん厚さ並びに液化ガス用貯槽に係る防液堤の容量、主要寸法及び材料並びに当該液化ガス用貯槽の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
３　ガス圧縮機に係る８の中欄１（４）に掲げる事項に準ずるもの
４　液化ガス用ポンプの種類、能力、吐出圧力及び個数（常用及び予備の別に記載すること。）
５　ガス・液化ガス用配管及び導管の最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、外径、厚さ及び材料
６　（二）２の中欄１５（４）に準ずるもの（液化ガス用気化器又は液化ガス用貯槽に係るものを除く。）
７　（二）８の中欄１（３）に準ずるもの
ガス・液化ガス系統図
液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、液化ガス用ポンプ及びガス圧縮機の保安物件に対する離隔距離並びに液化ガス設備の隣接する設備に対する離隔距離に関する説明書
液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器及びガス圧縮機の構造図
ガス・液化ガス用容器、ガス・液化ガス用配管及び導管の強度計算に関する説明書
液化ガス設備に属する導管の経路（地中、水底及びその他の別を表示すること。）、経過地の名称及び付近に存する主要な道路、建築物その他の工作物の位置を示した縮尺三千分の一以上の地形図（圧力逃がし装置、ガス遮断装置及び伸縮吸収装置の位置並びに道路面下に埋設する場合であって他の地下埋設物と接近又は交叉するときはその地下埋設物との離隔距離を付記すること。）
１１　ガス化炉設備
１　ガス化炉に係る次の事項
（１）　種類、最大ガス発生量、最高使用圧力及び最高使用温度
（２）　主要寸法及び材料
（３）　安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
（４）　（二）２の中欄１１から１６までに準ずるもの
（５）　ガス化炉に附属する給水設備に係る給水ポンプの種類、個数及び原動機の種類
２　蒸気発生器に係る次の事項
（１）　種類、最大蒸発量、最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積
（２）　再熱器の通過蒸気量、最高使用圧力、最高使用温度
（３）　胴、管寄せ及び主要な管の主要寸法及び材料
（４）　安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
（５）　蒸気発生器に附属する給水設備に係る給水ポンプの種類、個数及び原動機の種類
３　熱交換器に係る次の事項
（１）　種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力（一次側及び二次側の別に記載すること。）、最高使用温度（一次側及び二次側の別に記載すること。）、主要寸法、材料並びに個数
（２）　熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
４　ガス化炉用容器（ガス化炉、蒸気発生器及び熱交換器を除く。）の種類、最高使用圧力、最高使用温度、主用寸法、材料及び個数
５　ガス圧縮機の種類、型式、能力、入口及び出口の圧力、回転速度、個数（常用及び予備の別に記載すること。）並びに原動機の種類及び出力
６　ガス化炉設備に属する配管に係る次の事項
（１）　主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
（２）　安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数並びに取付箇所
７　ガス化炉設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格
ガス化炉用容器及びガス圧縮機の構造図
制御方法に関する説明書
ガス化炉及びガス圧縮機の保安物件に対する離隔距離に関する説明書
ガス化炉用容器及びガス用配管の強度計算に関する説明書
ガス化炉設備の緊急停止装置に関する説明書
ガス化炉設備に附属する管の配置の概要を明示した図面
１２　脱水素設備
１　脱水素設備（蒸発器を除く。）に係る次の事項
（１）　種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力（一次側及び二次側の別に記載すること。）、最高使用温度（一次側及び二次側の別に記載すること。）、主要寸法、材料並びに個数
（２）　安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
２　蒸発器に係る次の事項
（１）　種類、能力、加熱用熱源の種類及び容量、入口及び出口の圧力及び温度、最高使用圧力（一次側及び二次側の別に記載すること。）、最高使用温度（一次側及び二次側の別に記載すること。）、主要寸法、材料並びに個数
（２）　安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
３　ガス圧縮機の種類、型式、能力、入口及び出口の圧力、回転速度、個数並びに原動機の種類及び出力
４　脱水素設備に属する配管に係る次の事項
（１）　主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
（２）　安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数並びに取付箇所
５　脱水素設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格
脱水素設備及びガス圧縮機の構造図
制御方法に関する説明書
脱水素設備の保安物件に対する離隔距離に関する説明書
脱水素設備及びガス用配管の強度計算に関する説明書
脱水素設備の緊急停止装置に関する説明書
脱水素設備に係る系統図
脱水素設備に附属する管の配置の概要を明示した図面
１３　汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とする火力設備
１　種類、出力、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、ばい煙量及びばい煙濃度
２　容器（内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。）の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
３　熱交換器（内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。）の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力（一次側及び二次側の別に記載すること。）、主要寸法、材料並びに個数
４　安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
５　管（外径百五十ミリメートル以上かつ最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。）の最高使用圧力、最高使用温度、外形、厚さ及び材料
６　火力設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格
熱精算図
総合系統図
構造図
容器及び熱交換器の強度計算に関する説明書
安全弁の吹出量に関する説明書（構造図を含む。）
管の配置の概要を明示した図面及び強度計算に関する説明書
制御方法に関する説明書
（三）　燃料電池設備
１　燃料電池の種類、出力、電圧、電流、冷却法、台数及び保護継電装置の種類
２　容器（内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。）の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
３　安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所