この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、第二十六条の改正規定は建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令の施行の日（平成二十八年六月一日）から、次項の規定は公布の日から施行する。
附　則
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（平成二十八年六月一日）から施行する。
附　則
（施行期日）
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
（救急業務に関する講習を修了した者に関する経過措置）
第二条
この省令の施行の日（次条において「施行日」という。）前にこの省令による改正前の消防法施行規則（次条において「旧令」という。）第五十一条に規定する講習を修了した者については、この省令による改正後の消防法施行規則（次条において「新令」という。）第五十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
（消防庁長官が救急業務に関する講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有すると認定した者に関する経過措置）
第三条
施行日前に旧令第五十一条の二第二号の規定に基づき消防庁長官が認定した者については、新令第五十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附　則
この省令は、平成三十一年十月一日から施行する。
附　則
この省令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行の日（平成三十年四月一日）から施行する。
附　則
この省令は、公布の日から施行する。
附　則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附　則
この省令は、公布の日から施行する。
附　則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。
附　則
この省令は、令和元年十二月十四日から施行する。
附　則
１
この省令は、公布の日から施行する。
２
消防法施行規則第三条第一項、第四条第一項（同規則第五十一条の十一の二において準用する場合を含む。）及び第五十一条の八第一項に規定する届出書並びに同規則第三十一条の三第四項に規定する検査済証の様式については、この省令による改正後の同規則別記様式第一号の二、別記様式第一号の二の二の二及び別記様式第一号の二の三の二にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。
附　則
この省令は、公布の日から施行する。
附　則
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、第一条中消防法施行規則第三十三条の六の改正規定及び第二条の規定は、公布の日から施行する。
附　則
（施行期日）
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
（経過措置）
第二条
この省令の施行の際現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における不活性ガス消火設備に係る技術上の基準の細目については、この省令による改正後の消防法施行規則（以下「新規則」という。）第十九条第五項第十三号イ、第十四号イ（ロ）、第十六号イ（ロ）及び第十七号ハの規定にかかわらず、なお従前の例による。
２
前項の規定は、不活性ガス消火設備で次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。
一
工事の着手が新規則の規定の施行又は適用の後である消防法施行令第三十四条の二で定める増築若しくは改築又は同令第三十四条の三で定める大規模の修繕若しくは模様替えに係る防火対象物における不活性ガス消火設備
二
新規則第十九条第五項第十三号イ、第十四号イ（ロ）、第十六号イ（ロ）又は第十七号ハの規定に適合するに至った防火対象物における不活性ガス消火設備
３
この省令の施行の際現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における不活性ガス消火設備に係る技術上の基準の細目については、新規則第十九条第五項第十九号イ（ハ）の規定にかかわらず、令和六年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附　則
（施行期日）
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
（消防法施行規則の一部改正に伴う経過措置）
第二条
消防法施行規則第三条第一項、第三条の二第一項（同令第五十一条の九において準用する場合を含む。）、第四条第一項（同令第五十一条の十一の二において準用する場合を含む。）、第四条の二第一項（同令第五十一条の十一の三において準用する場合を含む。）、第四条の二の八第二項及び第七項（同令第五十一条の十六第二項において準用する場合を含む。）、第四条の二の十五第二項、第三十一条の三第一項、第三十三条の十八並びに第五十一条の八第一項に規定する届出書の様式については、この省令による改正後の規定にかかわらず、令和六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附　則
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附　則
（施行期日）
１
この省令は、公布の日から施行する。
附　則
（施行期日）
１
この省令は、公布の日から施行する。
附　則
（施行期日）
１
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
（経過措置）
２
この省令の施行の際現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物で、消防法施行令の一部を改正する政令（令和六年政令第七号）による改正前の消防法施行令第八条の規定の適用を受けていたものについては、この省令による改正後の消防法施行規則第五条の二の規定は、適用しない。
附　則
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第十六号）附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日から施行する。
別表第一
（第四条の二の七関係）
備考
一　様式の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
二　数字の単位は、ミリメートルとする。
三　色彩は、地を白色、その他のものにあつては次の表のとおりとする。
日本産業規格Ｚ八一〇二
系統色名
略号
色票基準値
①
あざやかな緑
ｖｖ―Ｇ
５．０Ｇ５．５／１０．０
②
明るい緑
ｌｔ―Ｇ
５．０Ｇ７．５／７．５
③
あざやかな黄赤
ｖｖ―ＹＲ
５．０ＹＲ６．０／１４．０
④
うすい赤みの黄
ｐｌ―ｒＹ
１０．０ＹＲ８．５／５．５
別表第一の二
（第四条の二の九関係）
備考
一　様式の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
二　数字の単位は、ミリメートルとする。
三　色彩は、地を紺色、その他のものにあつては次の表のとおりとする。
日本産業規格Ｚ八一〇二
系統色名
略号
色票基準値
①
あざやかな黄
ｖｖ―Ｙ
５．０Ｙ８．０／１４．０
別表第一の二の二
（第四条の四関係）
防炎物品の種類
防炎表示の様式
一　布製のブラインド、展示用の合板、どん帳その他これに類する舞台において使用する幕、舞台において使用する大道具用の合板及び工事用シート並びにこれらの材料
二　じゆうたん等及びその材料
三　一及び二に掲げる防炎物品以外の防炎物品
イ　消防庁長官が定める防炎性能に係る耐洗濯性能の基準に適合するもの
（１）　水洗い洗濯及びドライクリーニングについて基準に適合するもの
（２）　水洗い洗濯について基準に適合するもの
（３）　ドライクリーニングについて基準に適合するもの
ロ　イに掲げるもの以外のもの
備考
一
防炎表示の様式の欄の数字の単位は、ミリメートルとする。
二
様式の色彩は、地を白色、文字のうち「防炎」にあつては赤色、「消防庁登録者番号」及び「登録確認機関名」にあつては黒色、その他のものにあつては緑色、横線を黒色とする。
三
登録確認機関の確認を受けていない場合又は登録確認機関の確認を受けたが当該登録確認機関の名称を記載しない場合は、「登録確認機関名」に代えて「防炎性能について自己確認した者の名称」とする。
別表第一の二の三
（第二十三条関係）
感知器の種別
差動式スポット型一種又は二種
差動式分布型一種又は二種
定温式特種又は一種
補償式スポット型一種又は二種
感知器の設置場所の区分
第二十三条第四項第一号ニ（ロ）に掲げる場所
○
○
第二十三条第四項第一号ニ（ハ）に掲げる場所
○
第二十三条第四項第一号ニ（ニ）に掲げる場所
○
第二十三条第四項第一号ニ（ヘ）に掲げる場所
○
○
○
○
第二十三条第四項第一号ニ（ト）に掲げる場所
○
○
第二十三条第四項第一号ホ（ロ）に掲げる場所
○
○
備考
一
○印は、感知器の設置場所の区分の項に掲げる場所に、当該各欄に掲げる感知器の種別がそれぞれ適応するものであることを示す。
二
第二十三条第四項第一号ニ（ロ）に掲げる場所に設ける定温式感知器は、腐食性ガスの性状に応じ、耐酸型又は耐アルカリ型のものとする。
三
第二十三条第四項第一号ニ（ロ）、（ハ）、（ヘ）及び（ト）に掲げる場所又は同号ホ（ロ）に掲げる場所に設ける定温式感知器は、公称作動温度七十五度以下のものとする。
四
第二十三条第四項第一号ニ（ト）に掲げる場所又は同号ホ（ロ）に掲げる場所に設ける定温式感知器は、防水型のものとする。
五
第二十三条第四項第一号ホ（ロ）に掲げる場所に設ける差動式分布型感知器は、二種のものに限る。
別表第一の三
（第三十四条関係）
消防信号
方法
信号別
種別
打鐘信号
余韻防止付きサイレン信号
その他の信号
火災信号
近火信号
消防屯所から約八〇〇メートル以内のとき
●―●―●―●―●
（連点）
約三秒　∧
●―　●―●―　　∨
約二秒（短声連点）
出場信号
署所団出場区域内
●―●―●　●―●―●