火災表示試験装置、注意表示試験装置（注意表示の作動を容易に確認することができる装置をいう。）並びに終端器に至る外部配線の断線及び受信機から中継器（感知器からの火災信号又は火災情報信号（火災表示をする程度に達したものに限る。以下この号、第三号及び第四号において同じ。）を直接受信するものにあつては、感知器）に至る外部配線の短絡を検出することができる装置による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の警戒区域からの火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を受信したとき、火災表示をすることができること。
二
火災情報信号（注意表示をする程度に達したものに限る。）の受信開始から注意表示までの所要時間は、五秒以内であること。
三
火災信号、火災表示信号又は火災情報信号の受信開始から火災表示（地区音響装置の鳴動を除く。）までの所要時間は、五秒以内であること。
四
二の警戒区域の回線から火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を同時に受信したとき、火災表示をすることができること。
五
アナログ式の機能を有する警戒区域の回線は、二信号式の機能を有しないこと。
３
Ｒ型受信機の機能は、前二項に定めるところによるほか、火災信号、火災表示信号又は火災情報信号にあつては地区表示装置に表示する警戒区域、設備作動信号にあつては作動区域表示装置に表示する区域、装置の名称等の回線との対応を確認することができるものでなければならない。
（Ｍ型受信機の機能）
第十条
Ｍ型受信機の機能は、次に定めるところによらなければならない。
一
火災表示試験装置並びにＭ型発信機（感知器等規格省令第二条第十五号に規定するものをいう。以下同じ。）に至る外部配線の抵抗及び当該外部配線と大地との間の絶縁抵抗の測定をすることができる装置による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の回線からの火災信号を受信したとき、火災表示をすることができること。
二
Ｍ型発信機の正常な発信を不能にするおそれのある主電源の電圧の降下又はＭ型発信機に至る外部配線の断線若しくは地絡を生じたとき、音響装置及び故障表示灯が自動的に作動すること。
三
Ｍ型発信機の発信開始から火災表示までの所要時間（記録式のＭ型受信機を用いるものにあつては、同一の信号を二回記録するまでの所要時間）は、二十秒以内であること。
四
前号の所要時間が十秒以内であるものを除き、三個以上のＭ型発信機が同時に作動した場合、無干渉かつ逐次に火災表示をすることができること。
五
Ｍ型発信機からの火災信号を受信した旨の信号を当該発信機に送るものであること。
六
火災信号の伝達に支障なくＭ型発信機との間で電話連絡をすることができること。
七
ぜんまいを使用するものにあつては、ぜんまいが緩み切る前にその旨を報知する音響装置が自動的に作動すること。
八
火災信号を受信したとき、火災の発生した地区を自動的に表示するものにあつては、三以上の地区表示をすることができること。
（Ｇ型受信機の機能）
第十一条
Ｇ型受信機の機能は、次に定めるところによらなければならない。
一
ガス漏れ表示の作動を容易に確認することができる装置による試験機能を有し、かつ、この装置の操作中に他の回線からのガス漏れ信号を受信したとき、ガス漏れ表示をすることができること。
二
終端器に至る信号回路の導通を回線ごとに容易に確認することができる装置による試験機能を有し、かつ、この装置の操作中に他の回線からのガス漏れ信号を受信したとき、ガス漏れ表示をすることができること。
ただし、接続することができる回線の数が五以下のもの及び検知器の電源の停止が受信機において分かる装置を有するものにあつては、この限りでない。
三
二回線からガス漏れ信号を同時に受信したとき、ガス漏れ表示をすることができること。
四
次に掲げる場合に発せられる信号を受信したとき、音響装置及び故障表示灯が自動的に作動すること。
イ
検知器、受信機又は他の中継器から電力を供給される方式の中継器から外部負荷に電力を供給する回路において、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置が作動した場合及び当該中継器のうちガス漏れ信号を発する信号回路の回線以外から電力を供給されるものの電力の供給が停止した場合
ロ
検知器、受信機又は他の中継器から電力を供給されない方式の中継器の主電源が停止した場合及び当該中継器から外部負荷に電力を供給する回路において、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置が作動した場合
五
ガス漏れ信号の受信開始からガス漏れ表示までの所要時間は、六十秒以内であること。
（ＧＰ型受信機の機能）
第十二条
第八条第一項及び前条の規定は、ＧＰ型一級受信機の機能について準用する。
２
第八条第二項及び前条の規定は、ＧＰ型二級受信機の機能について準用する。
３
第八条第三項及び前条の規定は、ＧＰ型三級受信機の機能について準用する。
（ＧＲ型受信機の機能）
第十三条
第九条及び第十一条の規定は、ＧＲ型受信機の機能について準用する。
（無線式受信機の機能）
第十三条の二
無線式受信機の機能は、次に定めるところによるほか、Ｐ型受信機であるものにあつては第八条の規定を、Ｒ型受信機であるものにあつては第九条の規定を、ＧＰ型受信機であるものにあつては第十二条の規定を、ＧＲ型受信機であるものにあつては前条の規定を、それぞれ準用する。
一
無線設備は、無線設備規則（昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号）の第四十九条の十七に規定する小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備であること。
二
電波を発信する機能を有するものにあつては、次によること。
イ
発信される信号の電界強度の値は、当該受信機から三メートル離れた位置において設計値以上であること。
ロ
他の機器と識別できる信号を発信すること。
三
電波を受信する機能を有するものにあつては、受信感度（無線式受信機から三メートル離れた位置から発信される信号を受信できる最低の電界強度の値をいう。以下同じ。）の値が設計値以下であること。
四
次に掲げる場合に、音響装置及びその旨の表示灯が自動的に作動すること。
イ
無線式感知器、無線式中継器、無線式発信機又は受信機との間の信号を無線により発信し、若しくは受信する地区音響装置（以下「無線式感知器等」という。）が発する異常である旨の信号を受信した場合又は無線式感知器等が発信する信号が受信感度以下となつた場合
ロ
電池を用いる無線式感知器等における電圧が当該無線式感知器等を有効に作動できる電圧の下限値となつた場合
五
無線式感知器等の無線設備の発信状態を手動で確認することができる装置を設けるものにあつては、当該装置の操作中に現に確認している警戒区域以外の警戒区域からの火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を受信したとき、火災表示をすることができるものであること。
（受信機の自動試験機能等）
第十三条の三
受信機に中継器規格省令第二条第十二号に規定する自動試験機能又は同条第十三号に規定する遠隔試験機能（以下「自動試験機能等」という。）を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。
一
自動試験機能等に係る制御機能は、次によること。
イ
作動条件値（異常の有無の判定を行う基準となる数値、条件等をいう。以下同じ。）は、設計範囲外に設定及び容易に変更できないこと。
ロ
作動条件値を変更できるものにあつては、設定値を確認できること。
二
自動試験機能等による試験中に、他の警戒区域の回線からの火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を的確に受信すること。
２
受信機に自動試験機能を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。
一
予備電源に係る機能を確認する装置は、次によること。
イ
第四条第八号ロに規定する装置の作動状況を容易に確認することができること。
ロ
予備電源に異常が生じた場合、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。
二
火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を中継器を介して受信するものの火災表示試験装置及び注意表示試験装置は、当該中継器を介して発する火災信号、火災表示信号又は火災情報信号（火災表示又は注意表示をする程度に達したものに限る。）を受信することにより火災表示又は注意表示の作動を確認できるものであること。
三
導通試験装置又は第九条第一項若しくは第二項第一号に規定する終端器に至る外部配線の断線及び受信機から中継器に至る外部配線の短絡を検出することができる装置は、外部配線に異常が生じたとき、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。
四
次に掲げる事項が生じたとき、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。
イ
受信機から中継器に至る電力の供給に係る電路の断線又は短絡
ロ
第三条第十二号に規定するヒューズ、ブレーカその他の保護装置の作動
ハ
主電源及び主回路の電圧並びに感知器又は中継器に供給する電力の異常
ニ
信号処理装置又は中央処理装置の異常
五
次に掲げる事項が生じたとき、百六十八時間以内に音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。
イ
自動試験機能等対応型感知器（感知器等規格省令第二条第十九号の三に規定するものをいう。以下同じ。）に係る機能の異常
ロ
地区音響装置を接続する回線に係る電路の断線又は短絡
六
中継器から次に掲げる場合に発せられる信号を受信したとき、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。
イ
感知器又は他の中継器に至る電力の供給に係る電路及び地区音響装置を接続する回線に係る電路の断線又は短絡が生じた場合
ロ
外部負荷に電力を供給する回路において、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置が作動した場合
ハ
主電源及び主回路の電圧並びに感知器又は他の中継器に供給する電力に異常を生じた場合
ニ