特定排出水（排出水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であって、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以下同じ。）の量（単位　一日につき立方メートル））
２
法第四条の五第二項の総量規制基準は、りん含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。
Ｌｐ＝（Ｃｐｉ・Ｑｐｉ＋Ｃｐｏ・Ｑｐｏ）×１０
－３
（この式において、Ｌｐ、Ｃｐｉ、Ｃｐｏ、Ｑｐｉ及びＱｐｏは、それぞれ次の値を表すものとする。
Ｌｐ
排出が許容される汚濁負荷量（単位　一日につきキログラム）
Ｃｐｉ
都道府県知事が定める一定のりん含有量（単位　一リットルにつきミリグラム）
Ｃｐｏ
都道府県知事が定める一定のりん含有量（前項の式において用いられる一定の値として定められたＣｐと同じ値とする。）（単位　一リットルにつきミリグラム）
Ｑｐｉ
都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量（当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量）（単位　一日につき立方メートル）
Ｑｐｏ
特定排出水の量（Ｑｐｉを除く。）（単位　一日につき立方メートル））
３
第一項に規定するＣｐ並びに前項に規定するＣｐｉ及びＣｐｏの値は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分（都道府県知事がこれを更に区分した場合にあっては、その区分。次項において「りん含有量に係る業種等」という。）ごとに定められるものとする。
４
一の指定地域内事業場が二以上のりん含有量に係る業種等に属する場合における当該指定地域内事業場に係る法第四条の五第一項又は第二項の総量規制基準は、当該りん含有量に係る業種等ごとに第一項又は第二項に掲げる算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。
（届出書の提出部数）
第二条
法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
（特定施設等の設置の届出）
第三条
法第五条第一項第九号の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。
２
法第五条第二項第八号の環境省令で定める事項は、特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統とする。
３
法第五条第三項第六号の環境省令で定める事項は、有害物質使用特定施設にあつては、その施設において製造され、使用され、又は処理される有害物質に係る用水及び排水の系統、有害物質貯蔵指定施設にあつては、その施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統とする。
４
法第五条第一項、第二項及び第三項、第六条第一項及び第二項並びに第七条の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
５
法第六条第三項の規定による届出は、様式第二の二による届出書によつてしなければならない。
第四条から第六条まで
削除
（有害物質を含むものとしての要件）
第六条の二
法第八条の環境省令で定める要件は、有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検定した場合において、当該有害物質が検出されることとする。
（氏名の変更等の届出）
第七条
法第十条の規定による届出は、法第五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項、同条第二項第一号若しくは第二号又は同条第三項第一号若しくは第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第五による届出書によつて、特定施設（指定地域特定施設を含む。以下同じ。）又は有害物質貯蔵指定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第六による届出書によつてしなければならない。
（承継の届出）
第八条
法第十一条第三項の規定による届出は、様式第七による届出書によつてしなければならない。
（有害物質使用特定施設等に係る構造基準等）
第八条の二
法第十二条の四の環境省令で定める基準は、次条から第八条の七までに定めるとおりとする。
（施設本体の床面及び周囲の構造等）
第八条の三
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の本体（第八条の六に規定する地下貯蔵施設を除く。以下「施設本体」という。）が設置される床面及び周囲は、有害物質を含む水の地下への浸透及び施設の外への流出を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。
ただし、施設本体が設置される床の下の構造が、床面からの有害物質を含む水の漏えいを目視により容易に確認できるものである場合にあつては、この限りでない。
一
次のいずれにも適合すること。
イ
床面は、コンクリート、タイルその他の不浸透性を有する材料による構造とし、有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。
ロ
防液堤、側溝、ためます若しくはステンレス鋼の受皿又はこれらと同等以上の機能を有する装置（以下「防液堤等」という。）が設置されていること。
二
前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
（配管等の構造等）
第八条の四
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続する配管、継手類、フランジ類、バルブ類及びポンプ設備（有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「配管等」という。）は、有害物質を含む水の漏えい若しくは地下への浸透（以下「漏えい等」という。）を防止し、又は漏えい等があつた場合に漏えい等を確認するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。
一
配管等を地上に設置する場合は、次のイ又はロのいずれかに適合すること。
イ
次のいずれにも適合すること。
（１）
有害物質を含む水の漏えいの防止に必要な強度を有すること。
（２）
有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。
（３）
配管等の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。
ただし、配管等が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。
ロ
有害物質を含む水の漏えいが目視により容易に確認できるように床面から離して設置されていること。
二
配管等を地下に設置する場合は、次のいずれかに適合すること。
イ
次のいずれにも適合すること。
（１）
トレンチの中に設置されていること。
（２）
（１）のトレンチの底面及び側面は、コンクリート、タイルその他の不浸透性を有する材料によることとし、底面の表面は、有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。
ロ
次のいずれにも適合すること。
（１）
有害物質を含む水の漏えいの防止に必要な強度を有すること。
（２）
有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。
（３）
配管等の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。
ただし、配管等が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。
ハ
イ又はロに掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
（排水溝等の構造等）
第八条の五
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続する排水溝、排水ます及び排水ポンプ等の排水設備（有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「排水溝等」という。）は、有害物質を含む水の地下への浸透を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。
一
次のいずれにも適合すること。
イ
有害物質を含む水の地下への浸透の防止に必要な強度を有すること。
ロ
有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。
ハ
排水溝等の表面は、有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。
二
前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
（地下貯蔵施設の構造等）
第八条の六
有害物質貯蔵指定施設のうち地下に設置されているもの（以下「地下貯蔵施設」という。）は、有害物質を含む水の漏えい等を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。
一
次のいずれにも適合すること。
イ
タンク室内に設置されていること、二重殻構造であることその他の有害物質を含む水の漏えい等を防止する措置を講じた構造及び材質であること。
ロ
地下貯蔵施設の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。
ただし、地下貯蔵施設が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。
ハ
地下貯蔵施設の内部の有害物質を含む水の量を表示する装置を設置することその他の有害物質を含む水の量を確認できる措置が講じられていること。
二
前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
（使用の方法）
第八条の七
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法は、次の各号のいずれにも適合することとする。
一
次のいずれにも適合すること。
イ
有害物質を含む水の受入れ、移替え及び分配その他の有害物質を含む水を扱う作業は、有害物質を含む水が飛散し、流出し、又は地下に浸透しない方法で行うこと。
ロ
有害物質を含む水の補給状況及び設備の作動状況の確認その他の施設の運転を適切に行うために必要な措置を講ずること。
ハ
有害物質を含む水が漏えいした場合には、直ちに漏えいを防止する措置を講ずるとともに、当該漏えいした有害物質を含む水を回収し、再利用するか、又は生活環境保全上支障のないよう適切に処理すること。
二
前号に掲げる使用の方法並びに使用の方法に関する点検の方法及び回数を定めた管理要領が明確に定められていること。