住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令
消防法施行令（昭和三十六年政令第三十七号）第五条の六の規定に基づき、住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令を次のように定める。
目次
第一章　総則
（第一条・第二条）
第二章　住宅用防災警報器
（第三条―第八条）
第三章　住宅用防災報知設備
（第九条・第十条）
第四章　雑則
（第十一条）
附則
第一章　総則
（趣旨）
第一条
この省令は、消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第二十一条の二第二項及び消防法施行令（昭和三十六年政令第三十七号）第五条の六の規定に基づき、住宅用防災警報器に係る技術上の規格を定め、並びに同条の規定に基づき、住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定めるものとする。
（用語の意義）
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
住宅用防災警報器
住宅（消防法第九条の二第一項に規定する住宅をいう。以下同じ。）における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器であつて、感知部、警報部等で構成されたものをいう。
二
住宅用防災報知設備
住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する火災報知設備であつて、感知器（火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和五十六年自治省令第十七号）第二条第一号に規定するものをいう。）、中継器（中継器に係る技術上の規格を定める省令（昭和五十六年自治省令第十八号）第二条第六号に規定するものをいう。）、受信機（受信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和五十六年自治省令第十九号）第二条第七号に規定するものをいう。第六号において同じ。）及び補助警報装置で構成されたもの（中継器又は補助警報装置を設けないものにあつては、中継器又は補助警報装置を除く。）をいう。
三
イオン化式住宅用防災警報器
周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災が発生した旨の警報（以下「火災警報」という。）を発する住宅用防災警報器で、一局所の煙によるイオン電流の変化により作動するものをいう。
四
光電式住宅用防災警報器
周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災警報を発する住宅用防災警報器で、一局所の煙による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。
四の二
定温式住宅用防災警報器
一局所の周囲の温度が一定の温度以上になつたときに火災警報を発する住宅用防災警報器をいう。
四の三
連動型住宅用防災警報器
住宅用防災警報器で、火災の発生を感知した場合に火災の発生した旨の信号（以下「火災信号」という。）を他の住宅用防災警報器に発信する機能及び他の住宅用防災警報器からの火災信号を受信した場合に火災警報を発する機能を有するものをいう。
五
自動試験機能
住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る機能が適正に維持されていることを、自動的に確認することができる装置による試験機能をいう。
六
補助警報装置
住宅の内部にいる者に対し、有効に火災警報を伝達するために、住宅用防災報知設備の受信機から発せられた火災が発生した旨の信号を受信して、補助的に火災警報を発する装置をいう。
第二章　住宅用防災警報器
（構造及び機能）
第三条
住宅用防災警報器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。
一
感知部は、火災の発生を煙又は熱により感知すること。
一の二
確実に火災警報を発し、かつ、取扱い及び附属部品の取替えが容易にできること。
二
取付け及び取り外しが容易にできる構造であること。
三
耐久性を有すること。
三の二
ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。
四
通常の使用状態において、温度の変化によりその外箱が変形しないこと。
五
配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。
五の二
無極性のものを除き、誤接続防止のための措置を講ずること。
六
部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。
七
充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。
八
感知部の受ける気流の方向により住宅用防災警報器に係る機能に著しい変動を生じないこと。
九
住宅用防災警報器は、その基板面を取付け定位置から四十五度傾斜させた場合、機能に異常を生じないこと。
十
火災警報は、次によること。
イ
警報音（音声によるものを含む。以下同じ。）により火災警報を発する住宅用防災警報器における音圧は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める値の電圧において、無響室で警報部の中心から前方一メートル離れた地点で測定した値が、七十デシベル（音圧を五デシベル単位で増加させた場合においては、増加後の音圧。以下「公称音圧」という。）以上であり、かつ、その状態を一分間以上継続できること。
（イ）
電源に電池を用いる住宅用防災警報器
住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値
（ロ）
電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器
電源の電圧が定格電圧の九十パーセント以上百十パーセント以下の値
ロ
警報音以外により火災警報を発する住宅用防災警報器にあつては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるものであること。
十の二
火災警報以外の音響を発する住宅用防災警報器にあつては、火災の発生を有効に報知することを妨げないこと。
十一
電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあつては、次によること。
イ
電池の交換が容易にできること。
ただし、電池の有効期間が本体の有効期間以上のものにあつては、この限りでない。
ロ
住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となつたことを七十二時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を七十二時間以上音響により伝達することができること。
十二
スイッチの操作により火災警報を停止することのできる住宅用防災警報器にあつては、当該スイッチの操作により火災警報を停止したとき、十五分以内に自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。
十三
光電式住宅用防災警報器の光源は、半導体素子とすること。
十四
イオン化式住宅用防災警報器及び光電式住宅用防災警報器の感知部は、目開き一ミリメートル以下の網、円孔板等により虫の侵入防止のための措置を講ずること。
十五
放射性物質を使用する住宅用防災警報器は、当該放射性物質を密封線源とし、当該線源は、外部から直接触れることができず、かつ、火災の際容易に破壊されないものであること。
十六
自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあつては、次によること。
イ
自動試験機能は、住宅用防災警報器の機能に有害な影響を及ぼすおそれのないものであり、かつ、住宅用防災警報器の感知部が適正であることを確認できるものであること。
ロ
イの確認に要する時間は、六十秒以内であること。
ただし、機能の確認中であつても火災を感知することができるものにあつては、この限りではない。
ハ
機能が異常となつたことを七十二時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を七十二時間以上音響により伝達することができること。
十七
電源変圧器は、電気用品の技術上の基準を定める省令（平成二十五年経済産業省令第三十四号）に規定するベル用変圧器と同等以上の性能を有するものであり、かつ、その容量は最大使用電流に連続して耐えるものであること。
十八
接点間隔の調整部その他の調整部は、調整後変動しないように固定されていること。
十九
定温式住宅用防災警報器の感知部は、機能に有害な影響を及ぼすおそれのある傷、ひずみ等を生じないこと。
二十
連動型住宅用防災警報器は、次によること。
イ
火災の発生を感知した場合に連動型住宅用防災警報器から発信する火災信号は、他の連動型住宅用防災警報器に確実に信号を伝達することができるものであること。
ロ
他の連動型住宅用防災警報器から発せられた火災信号を、確実に受信することができるものであること。
ハ
ロにより火災信号を受信した場合に、確実に火災警報を発することができるものであること。
ニ
スイッチの操作により火災警報を停止することができるものにあつては、次によること。
（イ）
スイッチの操作により火災警報を停止した場合において、火災の発生を感知した連動型住宅用防災警報器にあつては十五分以内に、それ以外の連動型住宅用防災警報器にあつては速やかに、自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。
（ロ）
火災の発生を感知した連動型住宅用防災警報器の火災警報を、それ以外の連動型住宅防災警報器のスイッチ操作により停止できないものであること。
ホ
無線設備を有するものにあつては、次によること。
（イ）
無線設備は、無線設備規則（昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号）第四十九条の十七に規定する小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備であること。
（ロ）
発信される信号の電界強度の値は、当該住宅用防災警報器から三メートル離れた位置において設計値以上であること。
（ハ）
電波を受信する機能を有するものにあつては、当該住宅用防災警報器から三メートル離れた位置から発信される信号を受信できる最低の電界強度の値が設計値以下であること。
（ニ）
無線設備における火災信号の受信及び発信にあつては、次によること。
（１）
火災の発生を感知した住宅用防災警報器の無線設備が火災信号を受信してから発信するまでの所要時間が五秒以内であること。
（２）
無線設備が火災信号の受信を継続している間は、断続的に当該信号を発信すること。
ただし、他の住宅用防災警報器から火災を受信した旨を確認できる機能又はこれに類する機能を有するものにあつては、この限りでない。
（ホ）