毎秒三メートル
第一石油類以外の石油を貯蔵するもの
毎秒六メートル
ホ
異物が容易に入らない構造とすること。
二
送泡口
イ
当該送泡口の結合金具は、第十八条の八第一項に規定する発泡器（以下「発泡器」という。）の出口側の結合金具と直接結合でき、かつ、送泡時に当該発泡器が離脱しない構造であること。
ロ
消防自動車が容易に接近することができ、かつ、消火活動に支障ない場所に設置すること。
ハ
当該送泡口にはその直近の見やすい箇所に送泡設備付きタンクの送泡口である旨、当該送泡口に結合すべき発泡器の種類及び当該送泡口に必要な泡水溶液の送水量を表示した標識を設けること。
三
送泡管
イ
産業標準化法（昭和二十四年法律第百八十五号）第二十条第一項の日本産業規格Ｇ三四四二、Ｇ三四五二若しくはＧ三四五四に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管を使用すること。
ロ
当該送泡管の接合は、溶接によつて行うこと。
ハ
当該送泡管の送泡設備付きタンクの直近部分には、仕切弁、泡採取口及び試験口を設けること。
ニ
仕切弁は、遠隔操作及び現地操作によつて開閉できるものであること。
ホ
仕切弁には、停電時に遠隔操作によつて開放できるように非常電源等を附置すること。
ヘ
当該送泡管の送泡口の直近部分には、逆止弁を設けること。
ト
地震による震動等に耐えるための有効な措置を講ずること。
（送泡設備を設置することができる屋外貯蔵タンク）
第十八条の五
令第八条第二項の総務省令で定める屋外貯蔵タンクは、次に掲げる要件に該当するものとする。
一
令第八条第一項の表に掲げるその他の屋外貯蔵タンクのうち、浮きぶたを有しないものであること。
二
次に掲げる性状を有する石油を九十度以下の温度で貯蔵する屋外貯蔵タンクであること。
イ
水に溶けないものであること。
ロ
泡放出口から放出した泡が石油の表面に容易に浮上できる粘度を有するものであること。
（泡水溶液の送水方法）
第十八条の六
令第八条第二項第一号に規定する泡水溶液の送水は、送泡設備付きタンクに、同項の規定により備え付けなければならない大型化学消防車又は甲種普通化学消防車及び発泡器を用いて、当該大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の放水圧力を当該発泡器が有効に機能する使用圧力の範囲に維持し、泡水溶液を送水するものとする。
２
前項の場合において、送泡設備付きタンクに送水する泡水溶液の量は、送泡設備付きタンクの水平断面積一平方メートルにつき毎分四リットル以上八リットル以下の量となるようにするものとする。
（送泡設備付きタンクに係る大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の台数）
第十八条の七
令第八条第二項第一号の総務省令で定める大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の台数は、前条に規定する方法により送泡設備付きタンクに泡水溶液を送水する場合に、それぞれの泡放出口からおおむね量の等しい泡を放出することができる台数とする。
（発泡器）
第十八条の八
令第八条第二項第二号の総務省令で定める発泡器は、次に掲げる要件に該当するものとする。
一
使用する泡消火薬剤の種類、必要とされる泡水溶液の送水量及び送水圧力に適合するものであること。
二
泡の膨張率（泡水溶液の容量と発生する泡の容量との比をいう。）は二倍以上四倍以下であること。
三
当該発泡器の入口側の結合金具は、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令に規定する差込式受け口に適合する構造であること。
四
当該発泡器の出口側の結合金具は、送泡口の結合金具と直接結合でき、かつ、送泡時に当該発泡器が離脱しない構造であること。
五
当該発泡器には、発泡器の種類、取扱い方法等を表示すること。
２
令第八条第二項第二号の総務省令で定める発泡器の種類については、次に掲げる事項がそれぞれ同じ場合に、同一種類の発泡器であるものとする。
一
発泡器に使用できる泡消火薬剤の種類
二
発泡器の使用流量の値
三
発泡器の使用圧力の値
四
発泡器の許容背圧の値
３
令第八条第二項第二号の総務省令で定める発泡器の数は、第十八条の六に規定する方法により送泡設備付きタンクに泡水溶液を送水する場合に、それぞれの泡放出口からおおむね量の等しい泡を放出することができる数とする。
（移送取扱所が存する特定事業所に係る特例）
第十九条
令第十二条の移送取扱所で総務省令で定めるものは、危険物規則第四十七条の五に規定する数量以上の第四類危険物を取り扱うものとし、令第十二条の総務省令で定める乙種普通化学消防車の台数は、次の表の上欄に掲げる移送取扱所の規模に応じ、同表の下欄に定める台数とする。
移送取扱所の規模
台数
危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル以下である移送取扱所
一台
危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超え、かつ、当該配管の経路が移送基地を中心として半径五十キロメートルの円の範囲内にとどまる移送取扱所
二台
危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超え、かつ、当該配管の経路が移送基地を中心として半径五十キロメートルの円の範囲外に及ぶ移送取扱所
二台に上欄の半径五十キロメートルの円の範囲外の配管経路について当該配管経路を半径五十キロメートルの円の範囲内に包含する場所一箇所につき一台を加えた台数
２
毎分二千百リットル以上の放水能力を有する乙種普通化学消防車を備え付けた自衛防災組織で、令第九条の規定の適用を受けるものについては、同条本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない甲種普通化学消防車の台数から一台を減ずるものとする。
（大容量泡放水砲等）
第十九条の二
令第十三条第一項の泡放水砲で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するものとする。
一
消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させる能力を有するものであること。
二
容易に移動させることができるものであること。
三
泡を放射する筒先は、方向及び角度を操作できるものであること。
四
泡を放射する筒先及びその周囲の部分を輻射熱から保護する措置が講じられていること。
２
令第十三条第一項及び第二項の放水能力は、泡を放射する筒先の基部における圧力が〇・七メガパスカルの場合における放水能力とする。
３
令第十三条第三項の総務省令で定める防災資機材等は、次のとおりとする。
一
第三号に規定するホースの使用圧（折れ曲がつた部分のない状態におけるホースに通水した場合の常用最高使用水圧をいう。第三号ロにおいて同じ。）を超えないポンプ（消防法施行令第四十一条第一項第一号に規定する動力消防ポンプをいう。）
二
水と大容量泡放水砲用泡消火薬剤とを混合し、適正な濃度の泡水溶液にするための混合装置
三
次に掲げる要件に該当するホース
イ
結合金具を両端に有するものであること。
ロ
ホースの使用圧に十分耐えられるものであること。
ハ
ホース同士が確実に結合できるものであること。
４
令第十三条第三項の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該自衛防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等の使用時（以下この項において「使用時」という。）において、当該特定事業所の大容量泡放水砲用屋外給水施設から、自衛防災組織の基準放水能力による放水に必要な量の水を百二十分継続して取水することができること。
二
使用時において、前号の規定により取水した水を、百二十分継続して大容量泡放水砲用泡消火薬剤と混合し、適正な濃度の泡水溶液にすることができること。
三
使用時において、前号の泡水溶液を、大容量泡放水砲が消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させることができる圧力により、大容量泡放水砲の筒先の基部まで百二十分継続して送水することができること。
５
前項の場合において、第三項各号に掲げる大容量泡放水砲用防災資機材等のいずれかを備え付けなくても前項の基準に適合するとき（当該大容量泡放水砲用防災資機材等に代えて第三項各号に掲げる大容量泡放水砲用防災資機材等以外のものを備え付けることにより前項の基準に適合するときを含む。）は、当該大容量泡放水砲用防災資機材等を備え付けることを要しない。
（泡消火薬剤の量に係る特例）
第十九条の二の二
令第十四条第三項の規定により泡消火薬剤を備え付けた自衛防災組織で、同条第一項の規定の適用を受けるものについては、第一号に掲げる量から第二号に掲げる量を減ずるものとする。
一
令第十四条第一項本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない泡消火薬剤の量
二
令第十四条第三項の規定により当該自衛防災組織に備え付けた泡消火薬剤の量（当該量が前号の量を上回る場合には、前号の量）
（送泡設備用泡消火薬剤）
第十九条の三
令第十四条第三項の総務省令で定める泡消火薬剤は、次に掲げる要件に該当するふつ素たん白泡消火薬剤又は水成膜泡消火薬剤とする。
一
ふつ素たん白泡消火薬剤にあつては泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令（昭和五十年自治省令第二十六号）第二条第二号に掲げるたん白泡消火薬剤に、水成膜泡消火薬剤にあつては同条第四号に掲げる水成膜泡消火薬剤に適合するものであること。
二
泡放出口から放出した泡が石油の表面に浮上した場合において、消火の機能を有効に発揮するものであること。
（大容量泡放水砲用泡消火薬剤）
第十九条の四
令第十四条第五項の総務省令で定める泡消火薬剤は、消防法施行令第三十七条第一項第三号に規定する泡消火薬剤のうち、次に掲げる要件に該当するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとする。
一
大容量泡放水砲に適し、かつ、耐油汚染性、耐火性、耐密封性等の性能を有していること。