イからホまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
四
ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している大型化学消防車
前号イからヘまでに定める要件に該当していること。
五
ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している甲種普通化学消防車
イ
当該特定事業所が第三号ロに該当する場合
（１）
すべての当該送泡設備付きタンクの送泡口の周囲に甲種普通化学消防車による消火活動場所があること。
（２）
第一号イ（２）から（４）まで及び第三号イ（３）に定める要件に該当していること。
ロ
当該第一種事業所が第三号ハに該当する場合
（１）
すべての当該工作物の周囲に甲種普通化学消防車による消火活動場所及び大型高所放水車、普通高所放水車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
（２）
第一号イ（２）から（４）まで及び第三号イ（３）に定める要件に該当していること。
ハ
当該第一種事業所が第三号ニに該当する場合
（１）
すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に甲種普通化学消防車による消火活動場所及び大型高所放水車、普通高所放水車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
（２）
第一号イ（２）から（４）まで及び第三号イ（３）に定める要件に該当していること。
ニ
当該特定事業所が第三号ホに該当する場合
（１）
すべての建物その他の工作物の周囲に甲種普通化学消防車による消火活動場所があること。
（２）
第一号イ（２）から（４）まで及び第三号イ（３）に定める要件に該当していること。
ホ
イからニまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
六
ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している甲種普通化学消防車
前号イからホまでに定める要件に該当していること。
七
ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している大型化学高所放水車
イ
当該特定事業所が第一号イに該当する場合
（１）
すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に大型化学高所放水車による消火活動場所及び泡原液搬送車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
（２）
第一号イ（２）から（４）まで及び第三号イ（３）に定める要件に該当していること。
ロ
当該特定事業所が第三号ロに該当する場合
（１）
すべての当該送泡設備付きタンクの送泡口の周囲に大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
（２）
第一号イ（２）から（４）まで及び第三号イ（３）に定める要件に該当していること。
ハ
当該特定事業所が第三号ハに該当する場合
（１）
すべての当該工作物の周囲に大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
（２）
第一号イ（２）から（４）まで及び第三号イ（３）に定める要件に該当していること。
ニ
当該特定事業所が第三号ニに該当する場合
（１）
すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
（２）
第一号イ（２）から（４）まで及び第三号イ（３）に定める要件に該当していること。
ホ
当該特定事業所が第三号ホに該当する場合
（１）
すべての建物その他の工作物の周囲に大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
（２）
第一号イ（２）から（４）まで及び第三号イ（３）に定める要件に該当していること。
ヘ
イからホまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
八
ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している大型化学高所放水車
前号イからヘまでに定める要件に該当していること。
九
ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車
イ
当該特定事業所が第一号イに該当する場合
（１）
すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
（２）
第一号イ（２）から（４）まで及び第三号イ（３）に定める要件に該当していること。
ロ
当該特定事業所が第三号ロに該当する場合
（１）
すべての当該送泡設備付きタンクの送泡口の周囲に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
（２）
第一号イ（２）から（４）まで及び第三号イ（３）に定める要件に該当していること。
ハ
当該特定事業所が第三号ハに該当する場合
（１）
すべての当該工作物の周囲に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
（２）
第一号イ（２）から（４）まで及び第三号イ（３）に定める要件に該当していること。
ニ
当該特定事業所が第三号ニに該当する場合
（１）
すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
（２）
第一号イ（２）から（４）まで及び第三号イ（３）に定める要件に該当していること。
ホ
当該特定事業所が第三号ホに該当する場合
（１）
すべての建物その他の工作物の周囲に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
（２）
第一号イ（２）から（４）まで及び第三号イ（３）に定める要件に該当していること。
ヘ
イからホまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
十
ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車
前号イからヘまでに定める要件に該当していること。
２
前項に掲げる防災資機材等に係る令第七条第六項の総務省令で定める人数は、次の各号に定める人数とする。
一
前項第一号の大型高所放水車
一人
二
前項第二号の普通高所放水車
一人
三
前項第三号の大型化学消防車
三人
四
前項第四号の大型化学消防車
四人
五
前項第五号の甲種普通化学消防車
三人
六
前項第六号の甲種普通化学消防車
四人
七
前項第七号の大型化学高所放水車
三人
八
前項第八号の大型化学高所放水車
四人
九
前項第九号の消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車
三人
十
前項第十号の消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車
四人
（大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車）
第十八条
令第八条第一項の大型の化学消防自動車で総務省令で定めるものは、規格省令第二条第二号に規定する消防ポンプ自動車（以下「消防ポンプ自動車」という。）であつて、次に掲げる要件に該当するものとする。
一
規格放水圧力（規格省令第十六条第一項第一号の規格放水圧力をいう。以下同じ。）が〇・八五メガパスカルの場合において、放水量が毎分三千百リットル以上であること。
二
自動比例泡混合装置（泡消火薬剤を自動的に一定の比率で水と混合する装置をいう。第四項において同じ。）を備え付けていること。
三
容量が千八百リットル以上の泡消火薬剤タンクを備え付けていること。
２
令第八条第一項の大型の高所放水車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する消防ポンプ自動車とする。
一
泡を放射する筒先の高さが、地上から二十二メートル以上であること。
二
泡を放射する筒先の基部における圧力が一・〇メガパスカルの場合において、毎分三千リットル以上放水できるものであること。
三
泡を放射する筒先は、方向及び角度を遠隔操作することができるものであること。
四
泡を放射する筒先及びその周囲の部分を
輻
ふく
射熱から保護する措置が講じられていること。
五
ポンプの吐出圧力（ポンプの出口部分における静水圧力をいう。第七項において同じ。）が一・四メガパスカルの場合において、放水量が毎分三千百リットル以上であること。
３
令第八条第一項の総務省令で定める泡原液搬送車は、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
容量が四千リットル以上の泡消火薬剤タンクを備え付けていること。
二
毎分二百リットル以上の泡消火薬剤を〇・三メガパスカル以上で圧送することができるポンプを備え付けていること。
４
令第九条の化学消防自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する消防ポンプ自動車とする。
一
規格放水圧力が〇・八五メガパスカルの場合において、放水量が毎分二千百リットル以上であること。
二
自動比例泡混合装置を備え付けていること。
三
容量が千八百リットル以上の泡消火薬剤タンクを備え付けていること。
５
令第十条の消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものは、規格省令別表に掲げるＡ―二級以上のポンプを有する消防ポンプ自動車とする。
６
令第十条の小型の消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものは、規格省令別表に掲げるＢ―二級以上のポンプを有する消防ポンプ自動車及び同級以上のポンプを車台に固定することができる自動車（当該自動車に使用する同級以上のポンプを有している場合に限る。）とする。
７
令第十一条の高所放水車で総務省令で定めるものは、第二項第一号、第三号及び第四号並びに次に掲げる要件に該当する消防ポンプ自動車とする。
一
泡を放射する筒先の基部における圧力が一・〇メガパスカルの場合において、毎分二千リットル以上放水できるものであること。
二
ポンプの吐出圧力が一・四メガパスカルの場合において、放水量が毎分二千百リットル以上であること。
８
令第十二条の水そう付きの化学消防自動車で総務省令で定めるものは、危険物規則第六十五条第五号の規定に該当する消防ポンプ自動車とする。
（浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以外のもので総務省令で定めるもの）
第十八条の二