令第八条第一項の表に掲げる浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以外のもので総務省令で定めるものは、浮きぶたの甲板が金属材料で造られ、かつ、浮きぶたの浮力が浮きによる構造の浮きぶたを有するものとする。
（大型化学消防車及び甲種普通化学消防車の台数に係る特例）
第十八条の三
令第八条第二項の規定により大型化学消防車を備え付けた自衛防災組織で、同条第一項の規定の適用を受けるものについては、第一号に掲げる台数から第二号に掲げる台数を減ずるものとする。
一
令第八条第一項本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない大型化学消防車の台数
二
令第八条第二項の規定により当該自衛防災組織に備え付けた大型化学消防車の台数（当該台数が前号の台数を上回る場合には、前号の台数）
２
令第八条第二項の規定により甲種普通化学消防車を備え付けた自衛防災組織で、令第九条の規定の適用を受けるものについては、第一号に掲げる台数から第二号に掲げる台数を減ずるものとする。
一
令第九条本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない甲種普通化学消防車の台数
二
令第八条第二項の規定により当該自衛防災組織に備え付けた甲種普通化学消防車の台数（当該台数が前号の台数を上回る場合には、前号の台数）
（送泡設備）
第十八条の四
令第八条第二項の総務省令で定める送泡設備は、次の各号に掲げる機器により構成されるものであつて、当該機器がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当するものとする。
一
泡放出口
イ
当該泡放出口の数は、一の送泡設備付きタンクにつき次の表の第一欄及び第二欄に掲げる当該送泡設備付きタンクの区分に応じ、同表の第三欄に定める数以上の数となるようにすること。
送泡設備付きタンクに貯蔵する石油の種類
送泡設備付きタンクの直径
泡放出口の数
一気圧における引火点（以下「引火点」という。）が四十度以上の石油
二十四メートル以上三十六メートル未満
一
三十六メートル以上五十四メートル未満
二
五十四メートル以上六十メートル未満
三
六十メートル以上
三に当該送泡設備付きタンクの水平断面積が二千八百二十六平方メートルを超える六百九十七平方メートル又は六百九十七平方メートルに満たない端数を増すごとに一を加えた数
引火点が四十度未満の石油
二十四メートル以上三十六メートル未満
二
三十六メートル以上四十二メートル未満
三
四十二メートル以上四十八メートル未満
四
四十八メートル以上五十四メートル未満
五
五十四メートル以上六十メートル未満
六
六十メートル以上
六に当該送泡設備付きタンクの水平断面積が二千八百二十六平方メートルを超える四百六十五平方メートル又は四百六十五平方メートルに満たない端数を増すごとに一を加えた数
ロ
放出した泡が直接当該送泡設備付きタンク内の水及び加熱装置に触れないように設置すること。
ハ
放出した泡が石油の表面を流動展開する水平距離がおおむね三十メートルを超えないように設置すること。
ニ
泡を放出する速度は、次の表の上欄に掲げる当該送泡設備付きタンクの区分に応じ、同表の下欄に定める速度以下の速度となるようにすること。
送泡設備付きタンクの区分
速度
消防法別表に掲げる第一石油類（以下「第一石油類」という。）を貯蔵するもの
毎秒三メートル
第一石油類以外の石油を貯蔵するもの
毎秒六メートル
ホ
異物が容易に入らない構造とすること。
二
送泡口
イ
当該送泡口の結合金具は、第十八条の八第一項に規定する発泡器（以下「発泡器」という。）の出口側の結合金具と直接結合でき、かつ、送泡時に当該発泡器が離脱しない構造であること。
ロ
消防自動車が容易に接近することができ、かつ、消火活動に支障ない場所に設置すること。
ハ
当該送泡口にはその直近の見やすい箇所に送泡設備付きタンクの送泡口である旨、当該送泡口に結合すべき発泡器の種類及び当該送泡口に必要な泡水溶液の送水量を表示した標識を設けること。
三
送泡管
イ
産業標準化法（昭和二十四年法律第百八十五号）第二十条第一項の日本産業規格Ｇ三四四二、Ｇ三四五二若しくはＧ三四五四に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管を使用すること。
ロ
当該送泡管の接合は、溶接によつて行うこと。
ハ
当該送泡管の送泡設備付きタンクの直近部分には、仕切弁、泡採取口及び試験口を設けること。
ニ
仕切弁は、遠隔操作及び現地操作によつて開閉できるものであること。
ホ
仕切弁には、停電時に遠隔操作によつて開放できるように非常電源等を附置すること。
ヘ
当該送泡管の送泡口の直近部分には、逆止弁を設けること。
ト
地震による震動等に耐えるための有効な措置を講ずること。
（送泡設備を設置することができる屋外貯蔵タンク）
第十八条の五
令第八条第二項の総務省令で定める屋外貯蔵タンクは、次に掲げる要件に該当するものとする。
一
令第八条第一項の表に掲げるその他の屋外貯蔵タンクのうち、浮きぶたを有しないものであること。
二
次に掲げる性状を有する石油を九十度以下の温度で貯蔵する屋外貯蔵タンクであること。
イ
水に溶けないものであること。
ロ
泡放出口から放出した泡が石油の表面に容易に浮上できる粘度を有するものであること。
（泡水溶液の送水方法）
第十八条の六
令第八条第二項第一号に規定する泡水溶液の送水は、送泡設備付きタンクに、同項の規定により備え付けなければならない大型化学消防車又は甲種普通化学消防車及び発泡器を用いて、当該大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の放水圧力を当該発泡器が有効に機能する使用圧力の範囲に維持し、泡水溶液を送水するものとする。
２
前項の場合において、送泡設備付きタンクに送水する泡水溶液の量は、送泡設備付きタンクの水平断面積一平方メートルにつき毎分四リットル以上八リットル以下の量となるようにするものとする。
（送泡設備付きタンクに係る大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の台数）
第十八条の七
令第八条第二項第一号の総務省令で定める大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の台数は、前条に規定する方法により送泡設備付きタンクに泡水溶液を送水する場合に、それぞれの泡放出口からおおむね量の等しい泡を放出することができる台数とする。
（発泡器）
第十八条の八
令第八条第二項第二号の総務省令で定める発泡器は、次に掲げる要件に該当するものとする。
一
使用する泡消火薬剤の種類、必要とされる泡水溶液の送水量及び送水圧力に適合するものであること。
二
泡の膨張率（泡水溶液の容量と発生する泡の容量との比をいう。）は二倍以上四倍以下であること。
三
当該発泡器の入口側の結合金具は、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令に規定する差込式受け口に適合する構造であること。
四
当該発泡器の出口側の結合金具は、送泡口の結合金具と直接結合でき、かつ、送泡時に当該発泡器が離脱しない構造であること。
五
当該発泡器には、発泡器の種類、取扱い方法等を表示すること。
２
令第八条第二項第二号の総務省令で定める発泡器の種類については、次に掲げる事項がそれぞれ同じ場合に、同一種類の発泡器であるものとする。
一
発泡器に使用できる泡消火薬剤の種類
二
発泡器の使用流量の値
三
発泡器の使用圧力の値
四
発泡器の許容背圧の値
３
令第八条第二項第二号の総務省令で定める発泡器の数は、第十八条の六に規定する方法により送泡設備付きタンクに泡水溶液を送水する場合に、それぞれの泡放出口からおおむね量の等しい泡を放出することができる数とする。
（移送取扱所が存する特定事業所に係る特例）
第十九条
令第十二条の移送取扱所で総務省令で定めるものは、危険物規則第四十七条の五に規定する数量以上の第四類危険物を取り扱うものとし、令第十二条の総務省令で定める乙種普通化学消防車の台数は、次の表の上欄に掲げる移送取扱所の規模に応じ、同表の下欄に定める台数とする。
移送取扱所の規模
台数
危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル以下である移送取扱所
一台
危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超え、かつ、当該配管の経路が移送基地を中心として半径五十キロメートルの円の範囲内にとどまる移送取扱所
二台
危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超え、かつ、当該配管の経路が移送基地を中心として半径五十キロメートルの円の範囲外に及ぶ移送取扱所
二台に上欄の半径五十キロメートルの円の範囲外の配管経路について当該配管経路を半径五十キロメートルの円の範囲内に包含する場所一箇所につき一台を加えた台数
２
毎分二千百リットル以上の放水能力を有する乙種普通化学消防車を備え付けた自衛防災組織で、令第九条の規定の適用を受けるものについては、同条本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない甲種普通化学消防車の台数から一台を減ずるものとする。
（大容量泡放水砲等）
第十九条の二
令第十三条第一項の泡放水砲で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するものとする。
一
消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させる能力を有するものであること。
二
容易に移動させることができるものであること。
三
泡を放射する筒先は、方向及び角度を操作できるものであること。
四
泡を放射する筒先及びその周囲の部分を輻射熱から保護する措置が講じられていること。
２
令第十三条第一項及び第二項の放水能力は、泡を放射する筒先の基部における圧力が〇・七メガパスカルの場合における放水能力とする。
３
令第十三条第三項の総務省令で定める防災資機材等は、次のとおりとする。
一