大型高所放水車又は普通高所放水車の起塔操作及び放水操作を行うことができるスイッチその他これに類するもの（以下「操作スイッチ等」という。）を有している部分（以下「コントローラー」という。）及び当該コントローラー（大型高所放水車又は普通高所放水車に内蔵されているものを除く。）と当該大型高所放水車又は普通高所放水車とを接続するコード（以下「接続コード」という。）により構成されるものであること。
二
コントローラーは、次に掲げる要件に該当するものであること（大型高所放水車又は普通高所放水車に内蔵されているものについては、ロの要件に限る。）。
イ
防災要員が一人で容易に操作できる大きさ及び重さであること。
ロ
操作スイッチ等の名称が表示され、かつ、操作状態が文字、記号又は色等により操作する者の見やすい位置に表示されていること。
ハ
落下した場合に、容易にその機能が損壊し、かつ、漏電、火災その他の事故が生ずるおそれのないものであること。
ニ
接続コードと接続した状態において防水構造であること。
三
接続コードは、次に掲げる要件に該当するものであること。
イ
容易に断線しないものであること。
ロ
コントローラーにより操作する大型高所放水車又は普通高所放水車の状況を当該コントローラーを操作する者が容易に確認するために必要な長さを有しているものであること。
ハ
コントローラーと当該コントローラーにより操作する大型高所放水車又は普通高所放水車とを容易に接続でき、かつ、接続部分が容易に外れない構造であること。
ニ
大型高所放水車又は普通高所放水車に接続した状態において防水構造であること。
３
ホース延長用資機材は、次に掲げる要件に該当するものであること。
一
消火活動を行うために必要な長さのホースを運搬時において落下しないように確実に積載でき、かつ、当該ホースを容易に延長できる構造であること。
二
ホースの荷重により局部的な変形が生じないものであること。
三
防災要員が一人で容易にホースを運搬及び延長できる大きさ及び重さであること。
四
大型化学消防車、甲種普通化学消防車又は大型化学高所放水車に確実に固定でき、かつ、防災要員二人以内で安全かつ迅速に積卸しできるものであること。
４
低反動ノズルは、次に掲げる要件に該当するものであること。
一
防災要員が一人で安全かつ有効に放水できるようにベルトの装備等の措置が講じられているものであること。
二
防災要員が一人で容易に放水できる大きさ及び重さであること。
三
放水量を調整することができるものであること。
５
携帯無線機は、次に掲げる要件に該当するものであること。
一
次条第一項に規定する消火活動場所において消火活動を行う場合に良好に通信を行うことができる能力及び耐久性を有するものであること。
二
消火活動に支障ない大きさ及び重さであり、かつ、消火活動に支障なく容易に操作できるものであること。
（特定事業所の要件及び防災要員）
第十七条の三
令第七条第六項の特定事業所で総務省令で定める要件は、前条第一項各号に規定する装置又は機械器具を有し、又は搭載している次の各号に掲げる防災資機材等ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
遠隔操作装置を搭載している大型高所放水車
イ
当該特定事業所に令第八条第一項の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する屋外貯蔵タンクがある場合
（１）
すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に大型化学消防車又は大型化学高所放水車、大型高所放水車及び泡原液搬送車による消火活動の用に供する場所（特定通路（石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令（昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号）第六条第六号に規定する特定通路をいう。以下同じ。）その他消防自動車を配置し、防災要員が消火活動を行う場所をいう。以下「消火活動場所」という。）があること。
（２）
消防自動車が消火活動場所まで安全かつ迅速に走行することができる通路が配置されていること。
（３）
消火活動場所には消防自動車を配置するときに障害となる物が存在しないこと。
（４）
屋外給水施設の消火栓等は、当該消火栓等から水の供給を受ける消防自動車が消火活動場所において有効に水の供給を受けることができる位置にあること。
ロ
当該第一種事業所に、高さが二十メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物（屋外タンク貯蔵所を除く。以下同じ。）がある場合であつて、当該第一種事業所に係る自衛防災組織に大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車又は大型化学高所放水車が備え付けられている場合
（１）
すべての当該工作物の周囲に大型高所放水車による消火活動場所及び大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車又は大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
（２）
イ（２）から（４）までに定める要件に該当していること。
ハ
当該第一種事業所に、高さが十五メートル以上の屋外貯蔵タンク（令第八条第一項の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する屋外貯蔵タンク及び同条第二項に規定する送泡設備付きタンク（以下「送泡設備付きタンク」という。）を除く。以下同じ。）がある場合であつて、当該第一種事業所に係る自衛防災組織に大型化学消防車、甲種普通化学消防車又は大型化学高所放水車が備え付けられている場合
（１）
すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に大型高所放水車による消火活動場所及び大型化学消防車、甲種普通化学消防車又は大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
（２）
イ（２）から（４）までに定める要件に該当していること。
ニ
イからハまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
二
遠隔操作装置を搭載している普通高所放水車
イ
当該第一種事業所が前号ロに該当する場合
（１）
すべての当該工作物の周囲に普通高所放水車による消火活動場所及び大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車又は大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
（２）
前号イ（２）から（４）までに定める要件に該当していること。
ロ
当該第一種事業所が前号ハに該当する場合
（１）
すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に普通高所放水車による消火活動場所及び大型化学消防車、甲種普通化学消防車又は大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
（２）
前号イ（２）から（４）までに定める要件に該当していること。
ハ
イ及びロに該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
三
ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している大型化学消防車
イ
当該特定事業所が第一号イに該当する場合
（１）
すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に大型高所放水車又は大型化学高所放水車、大型化学消防車及び泡原液搬送車による消火活動場所があること。
（２）
第一号イ（２）から（４）までに定める要件に該当していること。
（３）
消火活動場所にはホース延長用資機材の移動に障害となる地盤面の高低及び傾斜が存在しないこと。
ロ
当該特定事業所に送泡設備付きタンクがある場合
（１）
すべての当該送泡設備付きタンクの送泡口の周囲に大型化学消防車による消火活動場所があること。
（２）
第一号イ（２）から（４）まで及びイ（３）に定める要件に該当していること。
ハ
当該第一種事業所が令第九条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当し、かつ、高さが二十メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物がある場合
（１）
すべての当該工作物の周囲に大型化学消防車による消火活動場所及び大型高所放水車、普通高所放水車又は大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
（２）
第一号イ（２）から（４）まで及びイ（３）に定める要件に該当していること。
ニ
当該第一種事業所が令第九条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当し、かつ、高さが十五メートル以上の屋外貯蔵タンクがある場合
（１）
すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に大型化学消防車による消火活動場所及び大型高所放水車、普通高所放水車又は大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
（２）
第一号イ（２）から（４）まで及びイ（３）に定める要件に該当していること。
ホ
当該特定事業所が令第九条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合（ハ又はニに該当する場合を除く。）又は令第十条に規定する特定事業所に該当する場合
（１）
すべての建物その他の工作物の周囲に大型化学消防車による消火活動場所があること。
（２）
第一号イ（２）から（４）まで及びイ（３）に定める要件に該当していること。
ヘ
イからホまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
四
ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している大型化学消防車
前号イからヘまでに定める要件に該当していること。
五
ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している甲種普通化学消防車
イ
当該特定事業所が第三号ロに該当する場合
（１）
すべての当該送泡設備付きタンクの送泡口の周囲に甲種普通化学消防車による消火活動場所があること。
（２）
第一号イ（２）から（４）まで及び第三号イ（３）に定める要件に該当していること。
ロ
当該第一種事業所が第三号ハに該当する場合
（１）
すべての当該工作物の周囲に甲種普通化学消防車による消火活動場所及び大型高所放水車、普通高所放水車又は大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
（２）
第一号イ（２）から（４）まで及び第三号イ（３）に定める要件に該当していること。
ハ
当該第一種事業所が第三号ニに該当する場合
（１）