燃料タンクの注入口及びガス抜口は、引火しないように排気管の開口部並びに露出した電気端子及び電気開閉器から離して設けられていること。
七
非常のときに、直ちに内燃機関を停止できる装置が設けられていること。
八
吸気系統には、適切な空気清浄装置が設けられていること。
九
排気系統に、遮熱材を使用するときは、燃料油の吸収を防止するための適切な措置が講じられていること。
十
排気管の構造は、次によること。
イ
排気ガスの成分の測定に適する構造のものであること。
ロ
排気ガスの熱による人への危害及び他の装置の故障を防止する構造のものであること。
十一
適切な燃料油を使用していること。
十二
排気ガス中の成分が人に危害を及ぼさないように適切な濃度となるための措置が講じられていること。
十三
排気ガスを坑内の通気中に排出する場合は、水槽その他の適切な排気処理装置が設けられていること。
十四
機関室（定置式機関に限る。）は、次の要件を備えた構造であること。
イ
火薬類取扱所、コンプレッサーの設置箇所（内燃機関を原動機として使用するコンプレッサーを除く。）及び油入変電設備設置箇所と近接していないこと。
ロ
中央式通気法（主要入排気坑道が互いに近接している通気方式をいう。）を採用している場合は、独立した別個の分流中に設けられていること。
ハ
耐火構造であって、かつ、他と容易に遮断できる構造であること。
ニ
内部に可燃性ガスが滞留しない構造であること。
ホ
漏えいした燃料油を収容することができる非浸透性の溝が設けられていること。
（坑内における燃料油貯蔵所及び燃料給油所）
第三十五条
坑内における燃料油貯蔵所及び燃料給油所の技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
２
燃料油貯蔵所については、次のとおりとする。
一
燃料油貯蔵所の設置箇所は、次によること。
イ
火薬類取扱所、コンプレッサー室、ポンプ室、扇風機室、変電室、可燃性の物を収納する資材置場及び人を運搬する巻揚装置の設置箇所に近接していないこと。
ロ
貯蔵量の制限又は監視等の適切な措置を講じた場合を除き、鉱山労働者が非常の際退避するため必ず通過しなければならない坑道には設置されていないこと。
ハ
独立専用の区画であること。
ただし、引火点が軽油と同等又は軽油よりも高い油脂類にあって、火災を防止するための適切な措置を講じた場合は、この限りでない。
二
燃料油貯蔵所の構造は、次によること。
イ
燃料油貯蔵所の壁と固定式貯蔵タンクとの間及び固定式貯蔵タンク相互間は、点検のため必要な距離を有していること。
ロ
貯蔵タンクから漏えいした燃料油の拡散を防止するため、防油堤又は防油ピットの設置その他の適切な措置が講じられていること。
ハ
燃料油貯蔵所は耐火構造とし、他と遮断できる構造であること。
ニ
車両系鉱山機械又は自動車等が貯蔵タンクに衝突しないように貯蔵タンクの周辺に車止めの設置その他の適切な措置が講じられていること。
三
貯蔵の方法は、次によること。
イ
貯蔵量が二百リットル以下の貯蔵タンクは、日本産業規格Ｚ一六〇一（鋼製タイトヘッドドラム）に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有する容器であること。
ロ
貯蔵量が二百リットルを超える貯蔵タンクは、次によること。
（１）
貯蔵タンクの注入口には、ふたが設けられていること。
（２）
貯蔵タンクに水がたまらないよう水抜管が適切に設けられていること。
（３）
貯蔵タンクは、通気管が設けられている等大気圧との差により当該タンクに変形を生じさせないための適切な構造を有していること。
（４）
外面の腐食を防止するための適切な措置が講じられていること。
（５）
貯蔵タンクは、水張試験（水以外の適当な液体を張って行う試験を含む。）により、漏えいその他の異常を生じないことを確認したものであること。
（６）
固定式貯蔵タンクには、燃料油の量が自動的に測定できる適切な装置が設けられていること。
（７）
移動式貯蔵タンクには、脱落を防止するため、適切な固定装置が設けられていること。
３
燃料給油所については、前項に定めるもののほか、次のとおりとする。
一
燃料給油所は、車両系鉱山機械又は自動車に給油するための十分な空地を有していること。
二
電動ポンプを使用して給油する場合は、給油管に蓄積される静電気を有効に除去できる装置が設けられていること。
（扇風機）
第三十六条
坑内通気に使用する扇風機の技術基準は、第二条から第四条まで並びに第五条第十七号及び第十八号に定めるもののほか、次のとおりとする。
一
主要扇風機は、坑内からの排気が入気坑口に引き入れられないような位置に設けられていること。
二
石炭坑（石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。）及び石油坑の主要扇風機は、次によること。
イ
主要扇風機は、坑道の延長線外の坑外の耐火建築物の中に設け、爆風戸が適切に設けられていること。
ロ
主要扇風機には、扇風機の通気圧を測定できる計測器が設けられていること。
ハ
主要扇風機には、見張人を常時配置する場合を除き、当該扇風機が減速し、又は停止した際警報を発する自動警報装置が設けられていること。
ニ
主要扇風機の運転に使用する電路は、坑内の他の電路から独立して設けられていること。
三
石炭坑（石炭の探鉱のみを行う石炭鉱山及び亜炭のみの掘採を行うものに限る。）の主要扇風機は、前号ロ及びニに定めるもののほか、坑道の延長線外の防火構造の建築物の中に設けられていること。
四
金属鉱山等の主要扇風機は、防火構造の建築物の中に設けられていること。
五
扇風機の構造は、空気の復流を生じないものであること。
六
動翼の羽根及びケーシング内部の主軸は、腐食を防止するための適切な措置が講じられていること。
七
主要扇風機及び予備扇風機は、軸受の故障を事前に発見するため、軸受温度を監視できる適切な措置が講じられていること。
八
扇風機の能力は、坑内の通気に必要な風量を供給できるものであること。
九
原動機の出力は、所要の風量及び負圧又は正圧に対して、十分な容量を有していること。
（坑内の排水施設）
第三十七条
坑内の排水施設（坑内水を坑外に排出するための施設をいう。）の技術基準は、第二条から第四条までに定めるもののほか、次のとおりとする。
一
排水能力は、水量に対して十分な容量を有していること。
二
坑内主要排水用ポンプには、予備の排水用ポンプが設けられていること。
三
主要排水用ポンプの吐出側に、圧力計が設けられていること。
四
坑内排水用タービンポンプの吐出側には、逆止弁が適切に設けられていること。
五
坑内水だめは、停電、施設の故障その他の非常事態に対して十分な容量を有していること。
ただし、開削中の立坑又は斜坑の掘進作業場における排水については、この限りでない。
（ガス誘導施設）
第三十八条
石炭鉱山におけるガス誘導施設の技術基準は、第二条から第四条までに定めるもののほか、この条の定めるところによる。
２
ガス貯蔵タンクについては、次のとおりとする。
一
ガス貯蔵タンクの外側から家屋その他の建築物に対して十メートル以上の距離を有していること。
ただし、爆発等による災害を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
二
ガス貯蔵タンクの基礎は、設置されている地盤の不等沈下に対して安全なものであること。
三
ガス貯蔵タンクの構造は、気密が確保できるものであること。
四
ガス貯蔵タンクは、風圧、地震力及び内圧に対して安全な構造であること。
五
ガス貯蔵タンクには、ガス放出装置を設け、かつ、寒冷地方に設けるものについては、その封水の凍結を防止するための設備が設けられていること。
六
ガス貯蔵タンクの出入口の配管には、ガスが漏えいした場合の災害を防止するため、ガスの流出及び流入を速やかに遮断することができるガス遮断装置が適切に設けられていること。
七
無水式ガス貯蔵タンクには、封液汲上用の予備ポンプが設けられていること。
３
導管については、次のとおりとする。
一
導管の強度は、その使用圧力及び設置場所において加えられる荷重に耐えるものであること。
二
導管を設置するときは、次によること。
イ
導管は、腐食を防止するための適切な措置が講じられていること。
ロ
導管には、適切な水取り器が設けられていること。
ハ
導管の分岐点には、ガス遮断装置が設けられていること。
ニ
導管は、温度の変化による導管の伸縮を吸収し、又は分散するための適切な措置が講じられてること。
三
ガス誘導を休止中の導管は、閉そく等の適切な措置が講じられていること。
４
ガス誘導施設には、濃度計、流量計及び圧力計が設けられていることとする。
５
整圧器の入口には、ガス遮断装置を設け、出口には、安全装置が設けられていることとする。
６
ガス誘導を終了したガス抜孔は、密閉されていることとする。
７
火災又は爆発を防止するため、ガス誘導施設の適切な区域には、「火気禁止」等の標識が掲示されていることとする。
（坑口の閉そく施設）
第三十九条
金属鉱山等における坑道の坑口の閉そく施設の技術基準は、第三条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一
設置箇所は、岩盤の状態等を考慮して適切であること。
二
閉そく施設に作用する水圧に対して、十分な強度を有していること。
三
腐食を防止するため、適切な措置が講じられていること。
四
閉そく施設付近の漏水を防止するため、適切な措置が講じられていること。
五
閉そく施設の設置後に想定される坑水の流出に対して、集水、導水その他の適切な措置が講じられていること。
（火薬類取扱所）
第四十条