石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令
石油コンビナート等災害防止法（昭和五十年法律第八十四号）第二条第十号、第十五条、第十六条第五項、第十七条第五項、第十八条第一項、第十九条第二項及び第三項並びに第四十七条並びに石油コンビナート等災害防止法施行令（昭和五十一年政令第百二十九号）第八条から第十二条まで、第十四条、第十五条第二項、第十六条第一項、第二十一条第一項及び第三十八条の規定に基づき、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令を次のように定める。
目次
第一章　特定防災施設等
第一節　特定防災施設等の種類及び基準
（第一条・第二条）
第二節　流出油等防止堤
（第三条―第六条）
第三節　消火用屋外給水施設
（第七条―第十二条）
第四節　非常通報設備
（第十三条）
第五節　特定防災施設等の検査、点検等
（第十四条―第十七条）
第二章　自衛防災組織等
第一節　自衛防災組織
（第十七条の二―第二十四条）
第二節　防災管理者等の届出及び防災規程
（第二十五条・第二十六条）
第三章　共同防災組織
（第二十六条の二―第二十九条）
第四章　広域共同防災組織
（第三十条―第三十二条の二）
第五章　定期報告
（第三十三条）
附則
第一章　特定防災施設等
第一節　特定防災施設等の種類及び基準
（特定防災施設等の種類）
第一条
石油コンビナート等災害防止法（昭和五十年法律第八十四号。以下「法」という。）第二条第十号の主務省令で定める特定防災施設等は、流出油等防止堤、消火用屋外給水施設及び非常通報設備とする。
（特定防災施設等の基準）
第二条
法第十五条第一項に規定する主務省令で定める基準については、次条から第十三条までに規定するところによる。
第二節　流出油等防止堤
（設置）
第三条
特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所（消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）別表第一に掲げる第四類の危険物（以下「第四類危険物」という。）を貯蔵する危険物の規制に関する政令（昭和三十四年政令第三百六号。以下「危険物政令」という。）第二条第二号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。）に、危険物政令第五条第二項に規定する容量が一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクがある場合には、当該特定事業所に流出油等防止堤（以下「防止堤」という。）を設置しなければならない。
（位置）
第四条
防止堤の位置に関する基準は、次のとおりとする。
一
当該特定事業所の敷地内であること。
二
当該特定事業所の前条の屋外貯蔵タンクに係る危険物政令第十一条第一項第十五号に規定する防油堤（以下「防油堤」という。）のすべてを囲むこと。
三
火気を使用する施設又は設備（仕切堤等により油の流入を防止する措置が講じられているものを除く。）を囲まないこと。
四
屋外タンク貯蔵所以外の施設又は設備をできる限り囲まないこと。
（構造）
第五条
防止堤の構造に関する基準は、次のとおりとする。
一
容量が、当該防止堤に囲まれる防油堤のうち危険物の規制に関する規則（昭和三十四年総理府令第五十五号。以下「危険物規則」という。）第二十二条第二項第一号に規定する容量が最大の防油堤の容量以上であること。
二
鉄筋コンクリート又は土で造られ、かつ、第四類危険物がその外に流出しない構造であること。
三
地盤面からの高さが〇・三メートル以上であること。
四
通路を横断する部分にあつては、
勾
こう
配が七パーセント以下であること。
（この
勾
こう
配とすることが困難な場合には、市町村長等（法第十五条第二項に規定する市町村長等をいう。以下同じ。）が適当と認めた門扉の設置その他の措置が講じられていること。）
（既存第一種事業所の特例）
第六条
法第二十条第一項の規定に該当する第一種事業所で前二条の基準に適合する防止堤を設置することが困難なものにおいて、防止堤に代わるものとして市町村長等が認めた有効な措置が講じられたときは、前二条の規定にかかわらず、これらの基準に適合する防止堤が設置されたものとみなす。
第三節　消火用屋外給水施設
（設置）
第七条
特定事業者は、次の各号に掲げる場合には、当該特定事業所に、当該各号に定める消火用屋外給水施設を設置しなければならない。
一
その特定事業所に係る自衛防災組織に石油コンビナート等災害防止法施行令（昭和五十一年政令第百二十九号。以下「令」という。）第八条から第十条まで並びに第十六条第二項、第三項及び第五項の規定により大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車、小型消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車（以下「大型化学消防車等」という。）を備え付けなければならない場合
消防車用屋外給水施設
二
その特定事業所に係る自衛防災組織に令第十三条第一項の規定により大容量泡放水砲を備え付けなければならない場合
大容量泡放水砲用屋外給水施設
（能力）
第八条
消防車用屋外給水施設の能力に関する基準は、令第八条から第十条まで並びに第十六条第二項、第三項及び第五項の規定により当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けなければならない大型化学消防車等の放水能力の合計に、当該大型化学消防車等のうち放水能力が最大の大型化学消防車等の放水能力を加算した放水能力（以下「総放水能力」という。）により百二十分継続して放水することができる量の水を供給できることとする。
２
大容量泡放水砲用屋外給水施設の能力に関する基準は、当該特定事業所に係る自衛防災組織の基準放水能力により百二十分継続して放水することができる量の水を供給できることとする。
（位置）
第九条
消防車用屋外給水施設の位置に関する基準は、次のとおりとする。
一
消火栓又は貯水槽の取水部分（以下「消火栓等」という。）が第四類危険物を貯蔵し、若しくは取り扱い、又は可燃性の高圧ガスを処理する施設の存する地区内で、周囲の通路（その一端のみが他の通路に接続しているもの等大型化学消防車等が進入して有効に活動することができないものを除く。以下同じ。）に近接した場所にあること。
二
消火栓等相互の間の歩行距離が七十メートル以内であること。
２
前項第一号の基準に適合する消火栓等を設置することが困難な既存事業所（当該特別防災区域の指定の日において現に事業所（新設工事中のものを含む。）として所在した特定事業所をいう。以下本則において同じ。）にあつては、同号の規定にかかわらず、当該通路上の大型化学消防車等の通行に支障を来さない位置に設置することができる。
３
大容量泡放水砲用屋外給水施設の位置に関する基準は、消火栓等が大型化学消防車等の通行に支障を来さない場所にあることとする。
（構造）
第十条
消火栓を有する消防車用屋外給水施設の構造に関する基準は、次の各号（既存事業所に既に設置されていたものにあつては、第一号及び第三号）に掲げる各部分がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当していることとする。
一
消火栓
イ
接続口は、双口であること。
ロ
接続口は、地盤面から〇・五メートル以上〇・八メートル以下の高さであること。
ハ
接続口は、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令（平成二十五年総務省令第二十三号）第三条の表に規定する呼称七十五の寸法の結合金具を有する消防用ホース（消防法施行令（昭和三十六年政令第三十七号）第四十一条第二号に規定する消防用ホースをいう。以下「ホース」という。）又は消防用吸管に結合することができるものであること。
ニ
当該地方の気候等の条件を考慮して、必要な凍結防止措置が講じられていること。
二
配管
イ
鋼製又は合成樹脂製であること。
ただし、合成樹脂製の管にあつては、消防法施行規則（昭和三十六年自治省令第六号）第十二条第一項第六号ニ（ロ）に定める基準に適合するものに限ることとし、合成樹脂製の管を接続するものの管継手にあつては、同号ホ（ロ）に規定する消防庁長官が定める基準に適合するものに限ることとする。
ロ
鋼製の管、管継手及びバルブ類等は、地上に設置されていること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
（１）
防護構造物内に設けられるとき。
（２）
寒冷の度の著しい地域にあつて、外面の腐食を防止するための措置及び漏水を点検することができる措置を講ずる場合であつて、市町村長等が適当と認めたとき。
（３）
合成樹脂製の管と接続する場合において、外面の腐食を防止するための措置を講じたときであつて、市町村長等が適当と認めたとき。
ハ
合成樹脂製の管及び管継手は、火災の熱等の影響を受けないように設置されていること。
ニ
当該地方の気候等の条件を考慮して、必要な凍結防止措置が講じられていること。
三
加圧ポンプ
イ
総放水能力による放水に必要な水を十分に供給できるものであること。
ロ
当該加圧ポンプ及びそれに附属する駆動機が同一の堅固な基礎の上に設置されていること。
ハ
非常時に駆動させることができる予備動力設備が付置されていること。
２
貯水槽に係る消防車用屋外給水施設の構造に関する基準は、次のとおりとする。
一
鉄筋コンクリート造り又は鋼板製であり、かつ、漏水防止の措置が講じられていること。
二
取水部分における地盤面から貯水槽の底面までの深さが五・五メートル以内であること。
三
地下式又は有
蓋
がい
の貯水槽にあつては、直径〇・六メートル以上の吸管投入孔を有すること。
四
大型化学消防車等により有効に取水できること。
３
消火栓を有する大容量泡放水砲用屋外給水施設の構造に関する基準は、次の各号に掲げる各部分がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当していることとする。
一
消火栓
イ