アンモニア又はフレオン２２の場合
フレオン１２又はメチルクロライドの場合
アンモニア又はフレオン２２の場合
フレオン１２又はメチルクロライドの場合
二〇〇未満
四・二
三・六
二五
一九
二〇〇以上三〇〇未満
五・七
四・九
三〇〇以上四〇〇未満
七・二
六・二
四〇〇以上六〇〇未満
八・七
七・五
六〇〇以上七〇〇未満
九・八
八・三
三二
二五
七〇〇以上八〇〇未満
一一・〇
九・三
八〇〇以上九〇〇未満
一二・三
一〇・四
九〇〇以上一、〇〇〇未満
一三・五
一一・三
一、〇〇〇以上一、一〇〇未満
一四・八
一二・四
備考
一　この表の管板の厚さは、横型円筒多管式鋼板製で管端が拡大して取り付けられた場合であつて、且つ、管の外径がアンモニアを使用するもので胴の内径六〇〇ミリメートル未満のものについては二九ミリメートルのもの、六〇〇ミリメートル以上のものについては五一ミリメートルのもの、フレオン又はメチルクロライドを使用するものについては、二〇ミリメートルのものの場合の値を示す。
二　内径が五〇〇ミリメートル未満のもので突合せ両面溶接されている胴にあつては、この表の値よりそれぞれ一ミリメートル以内を減じたものでよい。
六
凝縮器の冷却管の厚さが左の表の上欄に掲げる冷却管の外径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。
管の外径（ミリメートル）
管の厚さ（ミリメートル）
鋼管の場合
銅管の場合
一五
一・八
一・二
二〇
二・〇
一・二
二五
二・三
一・四
三〇
二・六
一・六
五〇
二・九
一・八
七
受液器が必要な冷媒を十分収容できる容量を有する構造であり、且つ、その胴及び鏡板の厚さが左の表の上欄に掲げる胴の内径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。
但し、胴がＪＩＳＧ三四五二号の配管用炭素鋼鋼管の場合にあつては、この限りでない。
胴の内径（ミリメートル）
胴及び鏡板の厚さ（ミリメートル）
アンモニア又はフレオン２２の場合
フレオン１２又はメチルクロライドの場合
二〇〇未満
四・二
三・六
二〇〇以上三〇〇未満
五・七
四・九
三〇〇以上四〇〇未満
七・二
六・二
四〇〇以上六〇〇未満
八・七
七・五
六〇〇以上七〇〇未満
九・八
八・三
七〇〇以上八〇〇未満
一一・〇
九・三
八〇〇以上九〇〇未満
一二・三
一〇・四
九〇〇以上一、〇〇〇未満
一三・五
一一・三
一、〇〇〇以上一、一〇〇未満
一四・八
一二・四
備考　内径が五〇〇ミリメートル未満のもので突合せ両面溶接されている胴にあつては、この表の値よりそれぞれ一ミリメートル以内を減じたものでよい。
（装備）
第二十三条
冷凍設備の装備の基準は、左の通りとする。
一
冷凍設備は、直接膨張式の場合にあつては左に掲げる冷凍能力、間接冷却式の場合にあつては左に掲げる冷凍能力に二十パーセントの冷凍能力を加えたものであることを標準とする。
イ
凍結
そ
ヽ
う
ヽ
にあつては、左の表の上欄に掲げる凍結能力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる冷凍能力
凍結能力（トン／二十四時間）
冷凍能力（日本標準冷凍トン）
空気冷却式の場合
フラツトタンク式の場合
ブライン漬式の場合
三
一一
九
八
五
一八
一五
一三
一〇
三五
三〇
二五
備考　凍結能力がこの表と異なるものについては、中間挿入法により算出するものとする。
ロ
予冷
そ
ヽ
う
ヽ
又は冷海水製造
そ
ヽ
う
ヽ
にあつては、左の表の上欄に掲げる一日の予冷量に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる冷凍能力
一日の予冷量（トン）
冷凍能力（日本標準冷凍トン）
三
四・五
五
七・三
一〇
一四・五
備考　一日の予冷量がこの表と異なるものについては、中間挿入法により算出するものとする。
ハ
イ及びロに掲げるもの以外の魚
そ
ヽ
う
ヽ
にあつては、左の表の上欄に掲げる一魚
そ
ヽ
う
ヽ
当りの容積に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる冷凍能力
一魚
そ
ヽ
う
ヽ
当りの容積（立方メートル）
冷凍能力（日本標準冷凍トン）
凍結魚
そ
ヽ
う
ヽ
の場合
氷蔵を主とする魚
そ
ヽ
う
ヽ
の場合
その他の魚
そ
ヽ
う
ヽ
の場合
一五
一・八六
〇・三一
〇・六二
二五
二・八五
〇・四七
〇・九五
五〇
四・六五
〇・七七
一・五五
七五
五・七三
〇・九五
一・九一
一〇〇
六・五七
一・〇九
二・一九
一二五
七・四一
一・二三
二・四七
一五〇
八・〇一
一・三三
二・六七
一七五
八・三七
一・三九
二・七九
二〇〇
八・七六
一・四六
二・九二
備考　魚
そ
ヽ
う
ヽ
の容積がこの表と異なるものについては、中間挿入法により算出するものとする。
二
冷却コイルが魚
そ
ヽ
う
ヽ
内を均一に冷却でき、且つ、各魚
そ
ヽ
う
ヽ
が同一の目的に使用される場合にあつては、それら各魚
そ
ヽ
う
ヽ
が均一に冷却できるよう配管されていること。
三
冷却コイルは、直接膨張式の場合にあつては左に掲げる長さ又は配管比、間接冷却式の場合にあつては左に掲げる長さ又は配管比に二十パーセントの長さ又は配管比を加えたものであることを標準とすること。
イ
凍結
そ
ヽ
う
ヽ
にあつては、左の表の上欄に掲げる凍結能力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる配管の長さ
凍結能力（トン／二十四時間）
配管の長さ（メートル）
空気冷却式の場合
フラツトタンク式の場合
ブライン漬式の場合
三
六〇〇
八〇
七五
五
一、〇〇〇
一三五
一二五
一〇
二、〇〇〇
二六五
二五〇
備考
一　この表の配管の長さは、アンモニアを使用する満液式の蒸発方法の場合であつて、且つ、空気冷却式の場合にあつては毎秒二メートルの通風装置、ブライン漬式の場合にあつては毎秒〇・四メートルのブライン循環装置を有する場合であつて冷却コイルの外径が四二・七ミリメートルのものの場合の値を示す。
二　凍結能力がこの表と異なるものについては、中間挿入法により算出するものとする。
ロ
予冷
そ
ヽ
う
ヽ
又は冷海水製造
そ
ヽ
う
ヽ
にあつては、左の表の上欄に掲げる容積に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる配管比
容積（立方メートル）
配管比（メートル／立方メートル）
三
一四・〇
五
一二・八
一〇
一〇・〇
一五
八・〇
備考
一　この表の配管比は、アンモニアを使用する満液式の蒸発方法で、且つ、毎秒〇・四メートルの冷海水循環装置を有する場合であつて、冷却コイルの外径が三四ミリメートルのものの場合の値を示す。
二　予冷
そ
ヽ
う
ヽ
又は冷海水製造
そ
ヽ
う
ヽ
の容積がこの表と異なるものについては、中間挿入法により算出するものとする。
ハ
イ及びロに掲げるもの以外の魚
そ
ヽ
う
ヽ
にあつては、左の表の上欄に掲げる一魚
そ
ヽ
う
ヽ
当りの容積に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる配管比
一魚
そ
ヽ
う
ヽ
当りの容積（立方メートル）
配管比（メートル／立方メートル）
凍結魚
そ
ヽ
う
ヽ
の場合
氷蔵を主とする魚
そ
ヽ
う
ヽ
の場合
その他の魚
そ
ヽ
う
ヽ
の場合
一五
一三・〇〇
三・二五
六・五〇
二五
一二・〇〇
三・〇〇
六・〇〇
五〇
九・八〇
二・四五
四・九〇
七五
八・〇〇
二・〇〇
四・〇〇
一〇〇
七・〇〇
一・七五
三・五〇
一二五
六・二〇
一・五五
三・一〇
一五〇
五・六〇
一・四〇
二・八〇
一七五
五・〇〇
一・二五
二・五〇
二〇〇
四・六〇
一・一五
二・三〇
備考
一　この表の配管比は、アンモニアを使用するヘアピン型で、通風を行わない場合であつて、且つ、冷却コイルの外径が四二・七ミリメートルのものの場合の値を示す。
二　一魚
そ
ヽ
う
ヽ
当りの容積がこの表と異なるものについては、中間挿入法により算出するものとする。
四
魚
そ
ヽ
う
ヽ
の容積が四百立方メートル以上の漁船又は魚
そ
ヽ
う
ヽ
の容積が二百立方メートル以上の漁船であつて凍結装置を有するものにあつては、圧縮機が二台以上装置されていることを標準とすること。
五
間接冷却式の冷凍設備の場合にあつては、ブラインポンプが二台以上装備されてあり、且つ、それぞれの容量が最大の使用状態における圧縮機の能力に対し、十分であること。
六
各魚
そ
ヽ
う
ヽ
がそれぞれ単独に所要の冷却温度が得られるように膨張弁が備えられていること。
七
アンモニア又はメチルクロライドを使用する冷凍設備にあつては、その高圧部ができるだけ機関室、通路及び作業室から独立した室に装備されてあり、且つ、その高圧部の不凝縮ガスが船外に排出される装置が設けられていること。
八
冷凍設備の高圧部が設けられている室には、常に換気を十分に行うことができるように通風機が備えられてあり、且つ、ガス排気通風管の出口及び給気用通風管の入口ができるだけ
ば
ヽ
く
ヽ
露甲板から上部に設けられていること。
九
圧縮機、受液器及び凝縮器には、安全装置及び安全弁の噴出ガスが船外又は冷凍設備の低圧部に放出される排気管が取り付けられてあり、且つ、安全装置が次条第二号に掲げる気圧試験圧力をこえない範囲の値に調整されていること。
十
圧縮機は、その軸方向が船体中心線に並行に据え付けられていることを標準とする。
十一
圧縮機のクランクケース及びオイルドラムには、油面が外部から容易に見えるように保護装置付油面計が取り付けられていること。
十二
高速圧縮機にあつては、できるだけ冷媒の高圧遮断装置及び油圧保護装置が備えられていること。
十三
液分離器には、液が冷却コイル又は低圧の受液器に連続的に還元される装置が備えられていること。
十四
受液器には、器内の液面が外部から容易に見えるように保護装置付液面計が取り付けられていること。
十五