差込式差し口とかん合した場合、全てのつめの先端が差込式差し口に圧力を有して接する構造であること。
十
パッキンを容易に交換できる構造であること。
十一
パッキンは、容易に脱落しないものであること。
（ねじ式差し口の構造）
第九条
ねじ式差し口（差し金具等により構成されるねじ式結合金具をいう。以下同じ。）の構造は、第四条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。
一
各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第三、別表第四及び別表第五に定めるところによること。
二
ねじ式受け口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。
三
ねじ式受け口とのかん合及び離脱の操作に用具を用いるものにあっては、用具が容易に使用でき、かつ、確実に当該操作が行える構造であること。
四
ねじ式受け口とのかん合及び離脱の操作に用いる突起が設けられているものにあっては、突起の材質が差し金具と同等以上の強度を有するものであること。
五
ねじの始めの部分は、不完全ねじ部が除去されたものであること。
この場合において、除去された後の断面の高さは、ねじ山の高さの三分の一以下であること。
（ねじ式受け口の構造）
第十条
ねじ式受け口（しめ輪、受け金具、パッキン等により構成されるねじ式結合金具をいう。以下同じ。）の構造は、第四条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。
一
各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第四、別表第五及び別表第六に定めるところによること。
二
ねじ式差し口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。
三
ねじ式差し口とのかん合及び離脱の操作に用具を用いるものにあっては、用具が容易に使用でき、かつ、確実に当該操作が行える構造であること。
四
ねじ式差し口とのかん合及び離脱の操作に用いる突起が設けられているものにあっては、突起の材質がしめ輪と同等以上の強度を有するものであること。
五
しめ輪が脱落しない構造であること。
六
しめ輪は、自由に回転できるものであること。
七
しめ輪のねじの始めの部分は、不完全ねじ部が除去されたものであること。
この場合において、除去された後の断面の高さは、ねじ山の高さの三分の一以下であること。
八
パッキンを容易に交換できる構造であること。
九
パッキンは、容易に脱落しないものであること。
十
しめ輪の抜け止め部分は、容易に分解できない構造であること。
（着脱力）
第十一条
差込式結合金具は、差し口にあっては受け口と、受け口にあっては差し口とそれぞれかん合を行う場合に必要な力（受け口に差し口を接し、差し口にかん合する方向に力を加えた場合、差込式結合金具が完全にかん合する時の荷重をいう。）及び離脱を行う場合に必要な力（かん合している差込式結合金具の押し輪に離脱する方向に力を加えた場合、つめが押し輪の別表第一に定めるＪ項に乗った時の荷重をいう。）が、呼称に応じ、次の表に定める力以下となるものでなければならない。
呼称
力（単位　ニュートン）
七十五
百五十
六十五
百三十五
五十
百五
四十
九十
三十
八十五
二十五
七十五
（耐圧試験）
第十二条
消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、使用圧の二倍に相当する内圧力を五分間加えた場合、亀裂、著しい変形、漏水等が生じず、かつ、かん合部から離脱しないものでなければならない。
２
ホース用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれにホースを装着して、使用圧の二倍に相当する内圧力を五分間加えた場合、装着部から漏水が生じず、かつ、装着したホースが離脱しないものでなければならない。
３
吸管用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれに吸管を装着して、使用圧の二倍に相当する内圧力を五分間加えた場合、装着部から漏水が生じず、かつ、装着した吸管が離脱しないものでなければならない。
（漏水試験）
第十三条
ホース用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、使用圧以下の任意の内圧力を加えた場合、かん合部から漏水しないものでなければならない。
（負圧試験）
第十四条
吸管用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、内部の真空度を次の式で求められた真空度以上として十分間放置した場合、次の各号に適合するものでなければならない。
真空度（ｋＰａ）＝試験環境における大気圧（ｋＰａ）÷標準大気圧（ｋＰａ）×９４ｋＰａ
一
亀裂又は著しい変形が生じないこと。
二
三十秒後における漏れが、真空度で一・三三キロパスカル以上とならないこと。
三
着脱の操作が容易に行えること。
２
吸管用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれに吸管を装着して、当該吸管の端部を塞ぎ、内部の真空度を前項の式で求められた真空度以上として十分間放置した場合、三十秒後における装着部からの漏れが、真空度で一・三三キロパスカル以上とならないものでなければならない。
（繰返し試験）
第十五条
差込式結合金具は、千回のかん合及び離脱の操作を行った場合、次の各号に適合するものでなければならない。
一
亀裂又は著しい変形が生じないこと。
二
着脱の操作が容易に行えること。
三
防食被膜を施した差込式結合金具にあっては、かん合部の防食被膜がはく離しないこと。
（落下試験）
第十六条
ホース用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれに一メートルのホースを装着して、高さ一メートルの位置から結合方向を水平にして平坦なコンクリート面に自由落下させた場合、かん合部からの離脱、亀裂又は著しい変形を生じず、かつ、着脱の操作が容易に行えるものでなければならない。
２
吸管用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれに吸管を装着して、高さ七十センチメートルの位置から結合方向を水平にして平坦なコンクリート面に自由落下させた場合、かん合部からの離脱、亀裂又は著しい変形を生じず、かつ、着脱の操作が容易に行えるものでなければならない。
（引きずり試験）
第十七条
ホース用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれにホースを装着して、当該ホースの一端（かん合されていない端とする。）を持って平坦なコンクリート面上を消防用結合金具がコンクリート面に接し、かつ、十キロメートル毎時以下の速度で結合方向に二十メートル引きずった場合、離脱、亀裂又は著しい変形を生じず、かつ、着脱の操作が容易に行えるものでなければならない。
（曲げ試験）
第十八条
差込式結合金具は、差込式結合金具同士をかん合した状態で一方を固定し、使用圧に相当する内圧力を加え、かん合部に次の式で求められた曲げモーメントが生じるように、差込み方向に対し直角に力を三十秒間加えた場合、かん合部からの離脱、亀裂又は著しい変形を生じず、かつ、着脱の操作が容易に行えるものでなければならない。
曲げモーメント（ニュートンミリメートル）＝３００Ｎ×１．５×（呼称×１５）ｍｍ
（腐食試験）
第十九条
消防用結合金具は、ＪＩＳ　Ｚ　二三七一（塩水噴霧試験方法）に定める試験方法により塩水（五質量パーセント水溶液とする。）を八時間噴霧した後に十六時間放置することを五回繰り返した後、水洗いをして二十四時間自然乾燥させた場合、機能を損なうおそれのある腐食が生じないものでなければならない。
（装着部の押しつぶし試験）
第二十条
ホース用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態で、装着部の端から幅一センチメートルの部分に、差込み方向に対し直角に千ニュートンの荷重を五分間加えた場合、かん合部からの離脱、亀裂又は著しい変形を生じず、かつ、着脱の操作が容易に行えるものでなければならない。
第三章　大容量泡放水砲用差込式結合金具
（表示）
第二十一条
大容量泡放水砲用差込式結合金具には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。
一
製造者名又は商標
二
製造年
三
呼び径
四
装着する大容量ホースの呼び径（ホース規格省令第四条第二項に規定する呼び径をいう。）
五
使用圧
六
大容量泡放水砲用差込式結合金具である旨の表示
七
大容量ホースのジャケット（ホース規格省令第二条第八号に規定するジャケットをいう。第二十六条第八号において同じ。）の劣化を防ぐための処置がされている大容量ホースのみを装着するものにあっては、その旨の表示
（準用）
第二十二条
第四条、第五条、第七条（第一号を除く。）、第八条（第一号及び第七号を除く。）、第十二条第一項及び第二項、第十三条、第十五条、第十六条第一項並びに第十七条から第二十条までの規定は、大容量泡放水砲用差込式結合金具について準用する。
この場合において、第十二条第一項及び第二項中「二倍」とあるのは「二倍（第二十一条第七号の表示をするものにあっては、一・五倍）」と、第十五条中「千回」とあるのは「百回」と、第十八条中「呼称」とあるのは「呼び径」と読み替えるものとする。
第四章　大容量泡放水砲用ねじり式結合金具
（区分）
第二十三条
大容量泡放水砲用ねじり式結合金具は、その用途により、大容量ホース用又は大容量吸管用に区分する。
（構造）
第二十四条
大容量泡放水砲用ねじり式結合金具の構造は、第四条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。
一
パッキンを容易に交換できる構造であること。
二
パッキンは、容易に脱落しないものであること。
三
かん合部は、容易にかん合及び離脱のできる構造であること。
四
かん合部には、砂その他異物が容易に入らない構造であること。