ただし、特殊な構造によりその必要のないものにあっては、この限りでない。
五
かん合部は、十分な強度を有し、かん合及び離脱操作による変形等が生じないものであること。
（材質）
第二十五条
大容量泡放水砲用ねじり式結合金具の主要な部品及び部分に用いる材料は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。
一
ＪＩＳ
Ｈ
四〇八〇（アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管）
二
ＪＩＳ
Ｈ
四一〇〇（アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材）
三
ＪＩＳ
Ｈ
五一二〇（青銅鋳物及びシルジン青銅鋳物）
四
ＪＩＳ
Ｈ
五一二一（青銅連続鋳物及びシルジン青銅連続鋳物）
五
ＪＩＳ
Ｈ
五二〇二（アルミニウム合金鋳物）
六
ＪＩＳ
Ｈ
三二六〇（銅及び銅合金の線）
七
ＪＩＳ
Ｚ
二二〇一で定める方法により採取した四号試験片を用いてＪＩＳ
Ｚ
二二四一により試験を行った場合、引張り強さ及び伸びが第一号から前号までに掲げるものと同等以上の強度を有するもの
２
第五条第二項の規定は、大容量泡放水砲用ねじり式結合金具にパッキンを用いる場合にあっては、当該パッキンの材料について準用する。
（表示）
第二十六条
大容量泡放水砲用ねじり式結合金具には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。
一
製造者名又は商標
二
製造年
三
呼び径
四
装着する大容量ホース又は大容量吸管の呼び径（ホース規格省令第四条第二項又は吸管規格省令第二条第三号に規定する呼び径をいう。）
五
使用圧
六
大容量吸管用のものにあつては、「吸」の文字
七
大容量泡放水砲用ねじり式結合金具である旨の表示
八
大容量ホースのジャケットの劣化を防ぐための処置がされている大容量ホースのみを装着するものにあっては、その旨の表示
（準用）
第二十七条
第十二条から第二十条までの規定は、大容量泡放水砲用ねじり式結合金具について準用する。
この場合において、第十二条第一項及び第二項中「二倍」とあるのは「二倍（第二十六条第八号の表示をするものにあっては、一・五倍）」と、第十五条中「千回」とあるのは「百回」と、第十八条中「呼称」とあるのは「呼び径」と読み替えるものとする。
第五章　雑則
（基準の特例）
第二十八条
新たな技術開発に係る消防用結合金具について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
附　則
（施行期日）
第一条
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
（消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令の廃止）
第二条
消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令（平成四年自治省令第二号）は、廃止する。
（消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の廃止）
第三条
消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令（平成四年自治省令第三号）は、廃止する。
附　則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。
別表第一
差込式差し口の寸法表（第七条関係）
単位
ミリメートル
区分
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｅ
Ｊ
Ｎ
許容差
呼称
＋０
－０．２
＋０
－０．２
＋０
－０．２
＋０
－０．２
呼称７５
８１．５
１５．０
７６．２
１８．０
８３．０
２２．８
呼称６５
６８．５
１３．０
６３．５
１５．５
７０．５
１９．５
呼称５０
５５．６
１０．５
５１．０
１４．５
５６．５
１４．７
呼称４０
４３．６
８．５
３９．０
１１．７
４４．０
１２．５
呼称３０
３５．６
７．７
３２．５
１０．０
３６．０
１１．３
呼称２５
２８．６
７．０
２６．０
８．５
２９．０
１０．２
注　Ｂ及びＮ欄に掲げる値は、最小値を示す。
別表第二
差込式受け口の寸法表（第八条関係）
単位
ミリメートル
区分
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｌ
Ｍ
Ｏ
許容差
呼称
＋０．５
－０
＋０．２
－０
＋０
－０．１
＋０．１
－０
呼称７５
８２．０
１９．０
１２．６
１２．８
２４．０
８３．８
２．５
呼称６５
６９．０
１６．０
１０．６
１０．８
２１．０
７０．８
２．０
呼称５０
５６．０
１５．０
８．０
８．２
１７．０
５６．８
１．８
呼称４０
４４．０
１２．２
７．０
７．２
１４．０
４４．３
１．５
呼称３０
３６．０
１０．５
６．５
６．７
１３．０
３６．３
１．３
呼称２５
２９．０
９．０
６．０
６．２
１２．０
２９．３
１．０
注
１
Ｌ欄に掲げる値は、最大値を示す。
２
Ｍ及びＯ欄に掲げる値は、最小値を示す。
別表第三
ねじ式差し口の差し金具のおねじの寸法差（第九条関係）
単位
ミリメートル
呼称
ねじの呼び
Ｎ
外径
Ｋ
有効径
Ｋ
２
谷の径
Ｋ
１
丸形
平型
上の寸法差
下の寸法差
上の寸法差
下の寸法差
上の寸法差
下の寸法差
上の寸法差
下の寸法差
１５０
１７５
－０．０８
－０．８６
－０．５５
－０．８６
－０．０８
－０．４２
－０．０８
－０．９３
１４０
１６５
－０．０８
－０．８６
－０．５５
－０．８６
－０．０８
－０．４２
－０．０８
－０．９３
１２５
１５０
－０．０８
－０．８６
－０．５５
－０．８６
－０．０８
－０．４２
－０．０８
－０．９３
１１５
１４０
－０．０８
－０．８６
－０．５５
－０．８６
－０．０８
－０．４２
－０．０８
－０．９３
１００
１２２．５
－０．０８
－０．８６
－０．５５
－０．８６
－０．０８
－０．４２
－０．０８
－０．９３
９０
１１０
－０．０８
－０．８６
－０．５５
－０．８６
－０．０８
－０．４２
－０．０８
－０．９３
７５
９５
－０．０８
－０．８６
－０．５５
－０．８６
－０．０８
－０．４２
－０．０８
－０．９３
６５
８２．５
－０．０８
－０．７３
－０．４６
－０．７３
－０．０８
－０．３８
－０．０８
－０．７９
５０
６０
－０．０６
－０．５１
－０．３０
－０．５１
－０．０６
－０．３０
－０．０６
－０．５５
４０
４８
－０．０６
－０．５１
－０．３０
－０．５１
－０．０６
－０．３０
－０．０６
－０．５５
３０
４０
－０．０６
－０．５１
－０．３０
－０．５１
－０．０６
－０．３０
－０．０６
－０．５５
２５
３４
－０．０６
－０．５１
－０．３０
－０．５１
－０．０６
－０．３０
－０．０６
－０．５５
２０
２５
－０．０６
－０．４４
－０．２５
－０．４４
－０．０６
－０．２４
－０．０６
－０．４４
別表第四
ねじ式差し口及びねじ式受け口の寸法表（第九条及び第十条関係）
単位
ミリメートル
区分
ねじの呼び
差し口
受け口
Ｎ
Ｄ
ｄ
ｌ
１
ｌ
２
ｌ
３
Ｌ
１
Ｌ
２
Ｌ
３
許容差
±０．２
＋０．２
－０
＋０．２
－０
＋０．２
－０
±０．２
＋０．２
－０
呼称
呼称１５０
１７５
１５２．２
１６３
３１
２０
５
２３
７．５
３
呼称１４０
１６５
１４２．２
１５３
３１
２０
５
２３
７．５
３
呼称１２５
１５０
１２８．２
１３９
３１
２０
５
２３
７．５
３
呼称１１５
１４０
１２１．２
１２９
３１
２０
５
２３
７．５
３
呼称１００
１２２．５
１０５．２
１１３
３１
２０
５
２３
６．５
３
呼称９０
１１０
９３．２
１０１
３１
２０
５
２３
６．５
３
呼称７５
９５
７８．２
８６
３０
２０
４
２２
６．５
２．５
呼称６５
８２．５
６７．２
７５
２７
１８
３
１９
６．５
２
呼称５０
６０
４９．２
５５
２０
１３．５
１．５
１３
５．５
１
呼称４０
４８
３８．２
４３
２０
１３．５
１．５
１３
５．５
１
呼称３０
４０
３０．２
３５
１８
１２
１．５
１２
５
１
呼称２５
３４
２４．２
２９
１６
１１
１．５
１０
４．５
１
呼称２０
２５
１７．２
２１
１３
９
１
８
４
１
注
１
Ｄ欄に掲げる値は、最大値を示す。
２
ｌ
１
欄に掲げる値は、最小値を示す。
別表第五
ねじ式差し口の差し金具及びねじ式受け口のしめ輪のねじの基本寸法（第九条及び第十条関係）
単位
ミリメートル
呼称
ねじの呼び
ねじ山数（２５．４ｍｍにつき）
ピッチ
おねじのねじ山の高さ
丸み
山の半角度（度）
有効径
おねじの外径（めねじの谷の径）
おねじの谷の径（めねじの内径）
Ｎ
ｎ
Ｐ
ｈ
１
ｒ
θ
Ｋ
２
Ｋ
Ｋ
１
１５０
１７５
４
６．３５０
４．０６６
０．８７２
２７．５
１７０．９３４
１７５．０
１６６．８６８
１４０
１６５
４
６．３５０
４．０６６
０．８７２
２７．５
１６０．９３４
１６５．０
１５６．８６８
１２５
１５０
４
６．３５０
４．０６６
０．８７２
２７．５
１４５．９３４
１５０．０
１４１．８６８
１１５
１４０
４
６．３５０
４．０６６
０．８７２
２７．５
１３５．９３４
１４０．０
１３１．８６８
１００
１２２．５
４
６．３５０
４．０６６
０．８７２
２７．５
１１８．４３４
１２２．５
１１４．３６８
９０
１１０
４
６．３５０
４．０６６
０．８７２
２７．５
１０５．９３４
１１０．０
１０１．８６８
７５
９５
４
６．３５０
４．０６６
０．８７２
２７．５
９０．９３４
９５．０
８６．８６８
６５
８２．５
５
５．０８０
３．２５３
０．６９７
２７．５
７９．２４７
８２．５
７５．９９４
５０
６０
８
３．１７５
２．０３３
０．４３６
２７．５
５７．９６７
６０．０
５５．９３４
４０
４８
８
３．１７５
２．０３３
０．４３６
２７．５
４５．９６７
４８．０
４３．９３４
３０
４０
８
３．１７５
２．０３３
０．４３６
２７．５
３７．９６７
４０．０
３５．９３４
２５
３４
８
３．１７５
２．０３３
０．４３６
２７．５
３１．９６７
３４．０
２９．９３４
２０
２５
１０
２．５４０
１．６２６
０．３４９
２７．５
２３．３７４
２５．０
２１．７４８
別表第六
ねじ式受け口のしめ輪のめねじの寸法差（第十条関係）
単位
ミリメートル
呼称
ねじの呼び
Ｎ
谷の径
Ｋ
有効径
Ｋ
２
内径
Ｋ
１
上の寸法差
下の寸法差
上の寸法差
下の寸法差
上の寸法差
下の寸法差
１５０
１７５
規定しない
規定しない
＋０．４２
＋０．０８
＋１．５２
＋１．０２
１４０
１６５
＋０．４２
＋０．０８
＋１．５２
＋１．０２
１２５
１５０
＋０．４２
＋０．０８
＋１．５２
＋１．０２
１１５
１４０
＋０．４２
＋０．０８
＋１．５２
＋１．０２
１００
１２２．５
＋０．４２
＋０．０８
＋１．５２
＋１．０２
９０
１１０
＋０．４２
＋０．０８
＋１．５２
＋１．０２
７５
９５
＋０．４２
＋０．０８
＋１．５２
＋１．０２
６５
８２．５
＋０．３８
＋０．０８
＋１．３０
＋０．８４
５０
６０
＋０．３０
＋０．０６
＋０．９０
＋０．５４
４０
４８
＋０．３０
＋０．０６
＋０．９０
＋０．５４
３０
４０
＋０．３０
＋０．０６
＋０．９０
＋０．５４
２５
３４
＋０．３０
＋０．０６
＋０．９０
＋０．５４
２０
２５
＋０．２４
＋０．０６
＋０．６３
＋０．４４
注：めねじの谷の径の下の寸法差は規定しないが、谷底と丸形のおねじの外径の最大寸法との間に、多少のすきまを設けるものとする。