屋外で気温が著しく低下しやすい場所その他凍結のおそれのある場所に設置されている給水装置のうち減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁（給水用具の内部に備え付けられているものを除く。以下「弁類」という。）にあっては、国土交通大臣が定める耐久に関する試験（以下「耐久性能試験」という。）により十万回の開閉操作を繰り返し、かつ、国土交通大臣が定める耐寒に関する試験（以下「耐寒性能試験」という。）により零下二〇度プラスマイナス二度の温度で一時間保持した後通水したとき、それ以外の給水装置にあっては、耐寒性能試験により零下二〇度プラスマイナス二度の温度で一時間保持した後通水したとき、当該給水装置に係る第一条第一項に規定する性能、第三条に規定する性能及び前条第一項第一号に規定する性能を有するものでなければならない。
ただし、断熱材で被覆すること等により適切な凍結の防止のための措置が講じられているものにあっては、この限りでない。
（耐久に関する基準）
第七条
弁類（前条本文に規定するものを除く。）は、耐久性能試験により十万回の開閉操作を繰り返した後、当該給水装置に係る第一条第一項に規定する性能、第三条に規定する性能及び第五条第一項第一号に規定する性能を有するものでなければならない。
附　則
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附　則
（施行期日）
１
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
附　則
１
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
２
この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、この省令による改正後の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第二条第一項に規定する基準に適合しないものについては、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。
附　則
（施行期日）
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
（経過措置）
第二条
平成十七年三月三十一日までの間、この省令による改正後の別表第一有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）の項中「有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）」とあるのは「有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）」と、同項の中欄中「〇・五ｍｇ／ｌ」とあるのは「一・〇ｍｇ／ｌ」と、同項の下欄中「五ｍｇ／ｌ」とあるのは「一〇ｍｇ／ｌ」とする。
第三条
パッキンを除く主要部品の材料としてゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を使用している水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準については、当分の間、この省令による改正後の別表第一フェノール類の項中「〇・〇〇〇五ｍｇ／ｌ」とあるのは「〇・〇〇五ｍｇ／ｌ」とする。
第四条
この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、この省令による改正後の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第二条第一項に規定する基準に適合しないものについては、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。
附　則
（施行期日）
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
（経過措置）
第二条
この省令の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、この省令による改正後の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第二条第一項に規定する基準に適合しないものについては、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。
附　則
（施行期日）
第一条
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
（経過措置）
第二条
平成二十四年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（次条において「新給水装置省令」という。）別表第一カドミウム及びその化合物の項の適用については、同項中欄中「〇・〇〇〇三ｍｇ／ｌ」とあるのは、「〇・〇〇一ｍｇ／ｌ」とする。
第三条
この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、新給水装置省令第二条第一項に規定する基準に適合しないものについては、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。
附　則
（施行期日）
第一条
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
（経過措置）
第二条
この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、第二条の規定による改正後の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第二条第一項に規定する基準に適合しないものについては、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。
附　則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第五条第一項第二号イ及び別表第二の改正規定は、平成二十五年十月一日から施行する。
附　則
（施行期日）
第一条
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
（経過措置）
第二条
この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、第三条の規定による改正後の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第二条第一項に規定する基準に適合しないものについては、当該給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。
附　則
（施行期日）
第一条
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
（経過措置）
第二条
令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（次条において「新給水装置省令」という。）別表第一六価クロム化合物の項の適用については、同項中欄中「〇・〇〇二ｍｇ／ｌ」とあるのは、「〇・〇〇五ｍｇ／ｌ」とする。
第三条
この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、新給水装置省令第二条第一項に規定する基準に適合しないものについては、当該給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。
附　則
（施行期日）
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一
事項
水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準
給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸出液、又は給水管の浸出液に係る基準
カドミウム及びその化合物
カドミウムの量に関して、〇・〇〇〇三ｍｇ／ｌ以下であること。
カドミウムの量に関して、〇・〇〇三ｍｇ／ｌ以下であること。
水銀及びその化合物
水銀の量に関して、〇・〇〇〇〇五ｍｇ／ｌ以下であること。
水銀の量に関して、〇・〇〇〇五ｍｇ／ｌ以下であること。
セレン及びその化合物
セレンの量に関して、〇・〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
セレンの量に関して、〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
鉛及びその化合物
鉛の量に関して、〇・〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
鉛の量に関して、〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
ヒ素及びその化合物
ヒ素の量に関して、〇・〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
ヒ素の量に関して、〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
六価クロム化合物
六価クロムの量に関して、〇・〇〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
六価クロムの量に関して、〇・〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
亜硝酸態窒素
〇・〇〇四ｍｇ／ｌ以下であること。
〇・〇四ｍｇ／ｌ以下であること。
シアン化物イオン及び塩化シアン
シアンの量に関して、〇・〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
シアンの量に関して、〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
一・〇ｍｇ／ｌ以下であること。
一〇ｍｇ／ｌ以下であること。
フッ素及びその化合物
フッ素の量に関して、〇・〇八ｍｇ／ｌ以下であること。
フッ素の量に関して、〇・八ｍｇ／ｌ以下であること。
ホウ素及びその化合物
ホウ素の量に関して、〇・一ｍｇ／ｌ以下であること。
ホウ素の量に関して、一・〇ｍｇ／ｌ以下であること。
四塩化炭素
〇・〇〇〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
〇・〇〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
一・四―ジオキサン
〇・〇〇五ｍｇ／ｌ以下であること。
〇・〇五ｍｇ／ｌ以下であること。
シス―一・二―ジクロロエチレン及びトランス―一・二―ジクロロエチレン
〇・〇〇四ｍｇ／ｌ以下であること。
〇・〇四ｍｇ／ｌ以下であること。
ジクロロメタン
〇・〇〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
〇・〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
テトラクロロエチレン
〇・〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
トリクロロエチレン
〇・〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
ベンゼン
〇・〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
ホルムアルデヒド
〇・〇〇八ｍｇ／ｌ以下であること。
〇・〇八ｍｇ／ｌ以下であること。
亜鉛及びその化合物
亜鉛の量に関して、〇・一ｍｇ／ｌ以下であること。
亜鉛の量に関して、一・〇ｍｇ／ｌ以下であること。
アルミニウム及びその化合物
アルミニウムの量に関して、〇・〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
アルミニウムの量に関して、〇・二ｍｇ／ｌ以下であること。
鉄及びその化合物
鉄の量に関して、〇・〇三ｍｇ／ｌ以下であること。
鉄の量に関して、〇・三ｍｇ／ｌ以下であること。
銅及びその化合物
銅の量に関して、〇・一ｍｇ／ｌ以下であること。
銅の量に関して、一・〇ｍｇ／ｌ以下であること。
ナトリウム及びその化合物
ナトリウムの量に関して、二〇ｍｇ／ｌ以下であること。
ナトリウムの量に関して、二〇〇ｍｇ／ｌ以下であること。
マンガン及びその化合物
マンガンの量に関して、〇・〇〇五ｍｇ／ｌ以下であること。
マンガンの量に関して、〇・〇五ｍｇ／ｌ以下であること。
塩化物イオン
二〇ｍｇ／ｌ以下であること。
二〇〇ｍｇ／ｌ以下であること。
蒸発残留物
五〇ｍｇ／ｌ以下であること。
五〇〇ｍｇ／ｌ以下であること。
陰イオン界面活性剤
〇・〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
〇・二ｍｇ／ｌ以下であること。
非イオン界面活性剤
〇・〇〇五ｍｇ／ｌ以下であること。
〇・〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
フェノール類
フェノールの量に換算して、〇・〇〇〇五ｍｇ／ｌ以下であること。
フェノールの量に換算して、〇・〇〇五ｍｇ／ｌ以下であること。
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）
〇・五ｍｇ／ｌ以下であること。
三ｍｇ／ｌ以下であること。
味
異常でないこと。
異常でないこと。
臭気
異常でないこと。
異常でないこと。
色度
〇・五度以下であること。
五度以下であること。
濁度
〇・二度以下であること。
二度以下であること。
一・二―ジクロロエタン
〇・〇〇〇四ｍｇ／ｌ以下であること。
〇・〇〇四ｍｇ／ｌ以下であること。
アミン類
トリエチレンテトラミンとして、〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
トリエチレンテトラミンとして、〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
エピクロロヒドリン
〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
酢酸ビニル
〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
スチレン
〇・〇〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
〇・〇〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
二・四―トルエンジアミン
〇・〇〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
〇・〇〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
二・六―トルエンジアミン
〇・〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
〇・〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
一・二―ブタジエン
〇・〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
〇・〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
一・三―ブタジエン
〇・〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
〇・〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
備考
主要部品の材料として銅合金を使用している水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準にあっては、この表鉛及びその化合物の項中「〇・〇〇一ｍｇ／ｌ」とあるのは「〇・〇〇七ｍｇ／ｌ」と、亜鉛及びその化合物の項中「〇・一ｍｇ／ｌ」とあるのは「〇・九七ｍｇ／ｌ」と、銅及びその化合物の項中「〇・一ｍｇ／ｌ」とあるのは「〇・九八ｍｇ／ｌ」とする。
別表第二
呼び径の区分
近接壁から吐水口の中心までの水平距離
越流面から吐水口の最下端までの垂直距離
一三ミリメートル以下のもの
二五ミリメートル以上
二五ミリメートル以上
一三ミリメートルを超え二〇ミリメートル以下のもの
四〇ミリメートル以上
四〇ミリメートル以上
二〇ミリメートルを超え二五ミリメートル以下のもの
五〇ミリメートル以上
五〇ミリメートル以上
備考
１　浴槽に給水する給水装置（水受け部と吐水口が一体の構造であり、かつ、水受け部の越流面と吐水口の間が分離されていることにより水の逆流を防止する構造の給水用具（この表及び次表において「吐水口一体型給水用具」という。）を除く。）にあっては、この表下欄中「二五ミリメートル」とあり、又は「四〇ミリメートル」とあるのは、「五〇ミリメートル」とする。
２　プール等の水面が特に波立ちやすい水槽並びに事業活動に伴い洗剤又は薬品を入れる水槽及び容器に給水する給水装置（吐水口一体型給水用具を除く。）にあっては、この表下欄中「二五ミリメートル」とあり、「四〇ミリメートル」とあり、又は「五〇ミリメートル」とあるのは、「二〇〇ミリメートル」とする。
別表第三
区分
越流面から吐水口の最下端までの垂直距離
近接壁の影響がない場合
（１．７×ｄ＋５）
ミリメートル以上
近接壁の影響がある場合
近接壁が一面の場合
壁からの離れが
（３×Ｄ）
ミリメートル以下のもの
（３×ｄ）
ミリメートル以上
壁からの離れが
（３×Ｄ）
ミリメートルを超え
（５×Ｄ）
ミリメートル以下のもの
（２×ｄ＋５）
ミリメートル以上
壁からの離れが
（５×Ｄ）
ミリメートルを超えるもの
（１．７×ｄ＋５）
ミリメートル以上
近接壁が二面の場合
壁からの離れが
（４×Ｄ）
ミリメートル以下のもの
（３．５×ｄ）
ミリメートル以上
壁からの離れが
（４×Ｄ）
ミリメートルを超え
（６×Ｄ）
ミリメートル以下のもの
（３×ｄ）
ミリメートル以上
壁からの離れが
（６×Ｄ）
ミリメートルを超え
（７×Ｄ）
ミリメートル以下のもの
（２×ｄ＋５）
ミリメートル以上
壁からの離れが
（７×Ｄ）
ミリメートルを超えるもの
（１．７×ｄ＋５）
ミリメートル以上
備考
１　Ｄ：吐水口の内径（単位　ミリメートル）
ｄ：有効開口の内径（単位　ミリメートル）
２　吐水口の断面が長方形の場合は長辺をＤとする。
３　越流面より少しでも高い壁がある場合は近接壁とみなす。
４　浴槽に給水する給水装置（吐水口一体型給水用具を除く。）において、下欄に定める式により算定された越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が五〇ミリメートル未満の場合にあっては、当該距離は五〇ミリメートル以上とする。
５　プール等の水面が特に波立ちやすい水槽並びに事業活動に伴い洗剤又は薬品を入れる水槽及び容器に給水する給水装置（吐水口一体型給水用具を除く。）において、下欄に定める式により算定された越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が二〇〇ミリメートル未満の場合にあっては、当該距離は二〇〇ミリメートル以上とする。