La pérdida de energía a partir de las unidades de UPS provocaron una pérdida de los pilotos de aviso de la sala de control, el sistema de pantallas de ordenador que muestran los parámetros de seguridad, la indicación de la posición de las barras de control, el ordenador de proceso de la planta, el ordenador de los límites de calor del núcleo, el sistema de control de suministro de agua, parte de la iluminación de la planta, la radio de la planta, parte de la instrumentación de los sistemas de equilibrio de la planta, y algunos registradores de instrumentos.