Para que actúe el interruptor en la zona magnética debe superar los 16A, un factor de entre 1,13 a 1,45 ya que la norma IEC-60898 y la IEC-60947-2 indica margenes de actuación térmica y margenes de actuación magnética y sus respectivos ensayos a cumplir.