natgillin/translations-raw huggingface dataset:
‘equivalent active mode hours for heating' (HHE ) means the assumed annual number of hours a heat pump air heater has to provide the design heating load to satisfy the reference annual heating demand, expressed in hours;
(65) «еквівалентна тривалість обігріву в активному режимі» (HHE) означає передбачену річну кількість годин, протягом яких теплонасосний обігрівач повітря повинен забезпечувати розрахункове навантаження під час обігріву для задоволення еталонної річної потреби обігріву, виражену в годинах;
‘C4 warm air heater' means a warm air heater using gaseous/liquid fuels specifically designed for drawing the combustion air from a common duct system to which more than one appliance is connected and extracting flue gas to another pipe of the flue system; a type C4 warm air heater is marketed as a C4 warm air heater only;
(23) «обігрівач повітря типу С4» означає обігрівач повітря, який використовує газоподібне або рідке паливо, спеціально призначений, щоб направляти повітря згоряння зі спільної системи каналів, до якої приєднаний більш ніж один пристрій, і подавати паливневий газ до іншої труби системи димоходу; обігрівач повітря типу С4 реалізовують лише як обігрівач повітря типу С4;
Where information relates to multi-split heat pumps, the test result and performance data may be obtained on the basis of the performance of the outdoor unit, with a combination of indoor unit(s) recommended by the manufacturer or importer.
Якщо інформація стосується мульти-спліт систем теплових насосів, результати випробувань і експлуатаційні характеристики можуть бути отримані на основі характеристик зовнішнього блоку, комбіновано з внутрішнім блоком (блоками) за рекомендаціями виробника чи імпортера.
‘declared heating capacity' (Pdh(Tj )) means the heating capacity of the vapour compression cycle of a heat pump, pertaining to an outdoor temperature (Tj ) and indoor temperature (Tin ), as declared by the manufacturer, expressed in kW;
(70) «заявлена потужність обігріву» (Pdh(Tj)) означає потужність обігріву парокомпресійного циклу теплового насоса з урахуванням температури зовнішнього повітря (Tj) і температура всередині приміщення (Tin), як заявлено виробником, виражену в кВт;
(*6) To be declared in the relevant tables in this Annex and in the technical documentation rounded to two decimal places.
(*-1) Повинно бути внесено до відповідних таблиць у цьому додатку та до технічної документації, округлено до двох знаків після коми.
‘seasonal thermal energy efficiency' (ηs,th ) means the weighted average of the useful efficiency at rated heating capacity, and the useful efficiency at minimum capacity, including consideration of the envelope losses;
(28) «сезонна теплова енергоефективність» (ηs,th) означає середньозважене значення корисної дії при номінальній потужності обігріву та корисної дії при мінімальній потужності, з урахуванням втрат через зовнішні перегородки;
Outdoor side heat exchanger (°C)
Зовнішній теплообмінник (°С)
‘air-to-water comfort chiller' means a comfort chiller that has a cold generator that uses a vapour compression cycle driven by an electric motor or internal combustion engine and whereby the outdoor side heat exchanger (condenser) allows heat transfer to air, including heat transfer that is based on evaporation into this air of externally added water, provided that the device is also able to function without the use of additional water, using air only;
(47) «охолоджувач повітря-вода, призначений для особистого комфорту» означає охолоджувач, призначений для особистого комфорту, який має генератор холоду, що використовує парокомпресійний цикл, який працює від електромотора чи двигуна внутрішнього згоряння, що дозволяє зовнішньому теплообміннику (конденсатору) передавати тепло повітрю, включно з передачею тепла, що ґрунтується на випаровуванні в це повітря води, що подається ззовні, за умови, що пристрій також може функціонувати без використання додаткової води, використовуючи тільки повітря;
‘seasonal energy performance ratio' (SEPR) is the efficiency ratio of a high temperature process chiller at standard rating conditions, representative of the variations in load and ambient temperature throughout the year, and calculated as the ratio between the annual refrigeration demand and the annual electricity consumption;
(119) «сезонний коефіцієнт енергоефективності» (SEPR) означає коефіцієнт енергоефективності високотемпературного промислового охолоджувача за стандартних номінальних умов, типовий для коливань навантаження та температури навколишнього середовища протягом року, виміряний як співвідношення між річною потребою виробництва холоду та річним обсягом споживання електроенергії;
‘measured heat input for cooling' (Qgmc ) means the measured fuel input at part load conditions as defined in Annex III, Table 21, expressed in kW;
(99) «виміряне споживання тепла для охолодження» (Qgmc) означає виміряні витрати палива за умов часткового навантаження, як визначено у таблиці 21 додатка III, виражене у кВт;
Air-to-air air conditioners, driven by an internal combustion engine
Кондиціонери повітря повітря-повітря, які працюють від двигуна внутрішнього згоряння
Information requirements for air-to-air air conditioners
Вимоги до інформації для кондиціонерів повітря повітря-повітря
Second tier maximum nitrogen oxides emissions, expressed in mg/kWh fuel input in terms of GCV
Другий рівень максимальних викидів оксидів азоту, виражених у мг/кВттод витрати палива як ВТЗ
Envelope loss factor
Коефіцієнт часткового навантаження
‘C2 warm air heater' means a warm air heater using gaseous/liquid fuels specifically designed for drawing the combustion air from a common duct system to which more than one appliance is connected and extracting flue gas to the duct system; a type C2 warm air heater is marketed as a C2 warm air heater only;
(22) «обігрівач повітря типу С2» означає обігрівач повітря, який використовує газоподібне або рідке паливо, спеціально призначений, щоб направляти повітря згоряння зі спільної системи каналів, до якої приєднаний більш ніж один пристрій, і подавати паливневий газ до системи каналів; обігрівач повітря типу С2 реалізовують лише як обігрівач повітря типу С2;
First tier maximum nitrogen oxides emissions, expressed in mg/kWh fuel input in terms of GCV
Перший рівень максимальних викидів оксидів азоту, виражених у мг/кВттод витрати палива як ВТЗ
mg/kWh input energy (GCV)
мг/кВт год спожитої енергії (ВТЗ)
the appropriateness of setting ecodesign requirements for combination warm air heaters;
(f) доцільності встановлення вимог до екодизайну для комбінованих обігрівачів повітря;
The SAEFh shall be based on the reference annual heating demand QH and the reference annual energy consumption for heating QHE ;
(d) SAEFh ґрунтується на еталонній річній потребі обігріву QH та еталонному річному обсягу споживання енергії під час обігріву QHE;
Standard rating conditions for fan coil units
Стандартні номінальні умови для вентиляторних доводжувачів
‘electric power input in cooling mode' (PEc ) means the effective cooling electrical power input, in kW;
(104) «споживана електрична потужність у режимі охолодження» (PEc) означає споживану електричну потужність ефективного охолодження, у кВт;
‘declared cooling capacity' (Pdc(Tj )) means the cooling capacity of the vapour compression cycle of the air conditioner or comfort chiller, pertaining to an outdoor temperature (Tj ) and indoor temperature (Tin ), as declared by the manufacturer, expressed in kW;
(71) «заявлена потужність охолодження» (Pdc(Tj)) означає потужність охолодження парокомпресійного циклу кондиціонера повітря чи охолоджувача, призначеного для особистого комфорту, з урахуванням температури зовнішнього повітря (Tj) і температура всередині приміщення (Tin), як заявлено виробником, виражену в кВт;
Declared energy efficiency ratio
Номінальний коефіцієнт енергоефективності
The SAEFc,on shall be based (insofar as relevant) on the part load for cooling Pc (Tj ) and the auxiliary energy factor in cooling mode at partial load AEFc,bin , weighted by the bin-hours the bin conditions occurs using the conditions set out below;
(g) SAEFc,on ґрунтується (тією мірою, якою це доречно) на частковому навантаженні під час охолодження Pc(Tj) і коефіцієнті допоміжної енергії в режимі охолодження за часткового завантаження AEFc,bin, зваженому за тривалістю бінів в годинах за настання умов біну, з використанням умов, визначених нижче;
B1 warm air heater: [yes/no]
Обігрівач повітря типу B1 [так/ні]
for water/brine-to-air air conditioners, the information set out in Table 12 of this Annex, measured and calculated in accordance with Annex III;
(4) для кондиціонерів повітря вода/сольовий розчин-повітря - інформацію, визначену в таблиці 12 цього додатка, виміряну та розраховану згідно з додатком III ;
Water/brine to-water chillers with ≥ 400 kW rated cooling capacity < 1 500 kW when driven by an electric motor
Охолоджувачі вода/сольовий розчин-вода з ≥ 400 кВт номінальною потужністю охолодження < 1 500, якщо вони працюють від електромотора
the ratio of the reference annual cooling demand QC and the seasonal auxiliary energy factor in cooling mode in active mode SAEFc,on ; and
(1) коефіцієнта еталонної річної потреби охолодження QC і сезонного коефіцієнта допоміжної енергії у режимі охолодження в активному режимі SAEFc,on; і
Electric, air-to-air air conditioner
Електричний кондиціонер повітря повітря-повітря
Standard rating conditions for water/brine-to-water comfort chillers
Стандартні номінальні умови для охолоджувачів вода/сольовий розчин-вода, призначених для особистого комфорту
‘bin-specific energy efficiency ratio' (EERbin (Tj )) means the energy efficiency ratio specific for every binj with outdoor temperature (Tj ) in a season, derived from the part load, declared capacity and declared energy efficiency ratio (EERd (Tj )) and calculated for other bins through inter/extrapolation, when necessary corrected by the applicable degradation coefficient;
(69) «коефіцієнт енергоефективності для певного біну» (EERbin(Tj)) означає коефіцієнт енергоефективності, встановлений для кожного бінуj з температурою зовнішнього повітря) за сезон, який визначається за величиною часткового навантаження, заявленої потужності та заявленого коефіцієнта енергоефективності (EERd(Tj)) і розраховується для інших бінів шляхом інтер/ екстраполяції, за необхідності коригується застосовним коефіцієнтом погіршення;
‘active mode seasonal coefficient of performance' (SCOPon ) means the average coefficient of performance of the heat pump in active mode, for the heating season, constructed from the part load, electric back up heating capacity (where required) and bin-specific coefficients of performance (COPbin (Tj )) and weighted by the bin hours the bin condition occurs;
(67) «середній за сезон коефіцієнт корисної дії в активному режимі» (SCOPon) означає середній коефіцієнт корисної дії теплового насоса в активному режимі для сезону обігріву, що складається з величини часткового навантаження, потужності резервного електричного обігріву (якщо це необхідно) та коефіцієнта корисної дії для певного біну (COPbin(Tj)) і зважений за тривалістю бінів в годинах за настання умов біну;
‘reference ambient temperature' means the ambient temperature, expressed in degrees Celsius, at which the part load ratio of high temperature process chillers is equal to 1.
(126) «еталонна температура навколишнього середовища» означає температуру навколишнього середовища, виражену в градусах Цельсія, за якої коефіцієнт часткового навантаження високотемпературних промислових охолоджувачів дорівнює 1.
Seasonal space cooling energy efficiency of comfort chillers and air conditioners when driven by electric motors:
Сезонна енергоефективність охолодження приміщень охолоджувачів, призначених для особистого комфорту, і кондиціонерів повітря, які працюють від електромотора:
the appropriateness of setting ecodesign requirements for high temperature process chillers using evaporative condensing and high temperature process chillers using absorption technology;
(b) доцільності встановлення вимог до екодизайну для високотемпературних промислових охолоджувачів, що використовують технологію випарної конденсації чи абсорбції;
Indoor side heat exchanger of heat pump: [select which: air/water/brine]
Внутрішній теплообмінник теплового насоса: [обрати який: повітря/вода/сольовий розчин]
air heating products and cooling products shall comply with the requirements set out in point (4)(a) of Annex II.
(i) повітронагрівачі та охолоджувачі повинні відповідати вимогам, визначеним у пункті (4)(a) додатка II.
‘bin-specific coefficient of performance' (COPbin (Tj )) means the coefficient of performance of the heat pump for every binj with outdoor temperature (Tj ) in a season, derived from the part load, declared capacity and declared coefficient of performance (COPd (Tj ) and calculated for other bins through inter/extrapolation, when necessary corrected by the applicable degradation coefficient;
(68) «коефіцієнт корисної дії для певного біну» (COPbin(Tj)) означає коефіцієнт корисної дії теплового насоса, визначений для кожного бінуj з температурою зовнішнього повітря (Tj) протягом сезону, який визначається за величиною часткового навантаження, заявленої потужності та заявленого коефіцієнта корисної дії (COPd(Tj) і розраховується для інших бінів шляхом інтер/екстраполяції, за необхідності коригується застосовним коефіцієнтом погіршення;
Back-up heating capacity (*)
Енергоспоживання пальника запалювання (*-1)
‘design cooling load' (Pdesign,c ) means the cooling load applied to a comfort chiller or air conditioner at the reference design conditions, whereby the design cooling load (Pdesign,c ) is equal to declared cooling capacity at outdoor temperature (Tj ) equal to reference design temperature for cooling (Tdesign,c ), expressed in kW
(73) «розрахункове навантаження під час охолодження» (Pdesign,c) означає навантаження під час охолодження, що застосовується до охолоджувача, призначеного для особистого комфорту, або кондиціонера повітря за еталонних розрахункових умов, де розрахункове навантаження під час охолодження (Pdesign,c) дорівнює заявленій потужності охолодження за температури зовнішнього повітря (Tj), що дорівнює еталонній розрахунковій температурі під час охолодження (Tdesign,c), виражене в кВт
Collapse all
Сольовий розчин
Where information relates to multi-split air conditioners, the test result and performance data may be obtained on the basis of the performance of the outdoor unit, with a combination of indoor unit(s) recommended by the manufacturer or importer.
Якщо інформація стосується мульти-спліт систем кондиціонерів повітря, результати випробувань і експлуатаційні характеристики можуть бути отримані на основі характеристик зовнішнього блоку, комбіновано з внутрішнім блоком (блоками) за рекомендаціями виробника чи імпортера.
‘useful efficiency at minimum capacity' (ηpl ) means the ratio of the minimum capacity and the total power input to achieve this heating capacity, expressed in %, whereby the total power input is based on the GCV of the fuel;
(26) «корисна дія при мінімальній потужності» (ηpl) означає співвідношення між мінімальною потужністю та загальною споживаною потужністю для досягнення такої потужності обігріву, виражене у %, при чому загальна споживана потужність ґрунтується на ВТЗ палива;
for heat pumps, the information set out in Table 14 of this Annex, measured and calculated in accordance with Annex III;
(6) для теплових насосів - інформацію, визначену в таблиці 14 цього додатка, виміряну та розраховану згідно з додатком III ;
‘electric power input in heating mode' (PEh ) means the effective heating electrical power input, in kW;
(114) «споживана електрична потужність у режимі обігріву» (PEh) означає споживану електричну потужність ефективного обігріву, у кВт;
the annual energy consumption for cooling QCE shall be calculated as the sum of:
(f) Річний обсяг споживання енергії під час охолодження QCE розраховують як суму:
Air-to-water, Prated,c ≥ 200 kW
Повітря-вода, Prated,c ≥ 200 кВт
‘annual energy consumption for cooling' (QCE ) means the energy consumption required to meet the ‘reference annual cooling demand' and is calculated as the ‘reference annual cooling demand' divided by the ‘active mode seasonal energy efficiency ratio' (SEERon ) and the electricity consumption of the unit for thermostat-off, standby, off and crankcase heater mode during the cooling season, expressed in kWh;
(62) «річний обсяг споживання енергії під час охолодження» (QCE) означає обсяг споживання енергії, що необхідний для задоволення «еталонної річної потреби охолодження» і розраховується як «еталонна річна потреба охолодження», поділена на «середній за сезон коефіцієнт енергоефективності в активному режимі» (SEERon), і обсяг споживання електроенергії установкою за умови вимкненого термостату, в режимі очікування, режимі «вимкнено» та режимі роботи картерного нагрівача протягом сезону охолодження, виражений у кВт•год;
Brine
Обігрів
General conditions for measurements and calculations of high temperature process chillers
Загальні умови здійснення вимірювань та розрахунків для високотемпературних промислових охолоджувачів
Definitions related to the calculation method for air conditioners, comfort chillers and heat pumps using fuels
Терміни та означення, що стосуються методів розрахунку для кондиціонерів повітря, охолоджувачів, призначених для особистого комфорту, і теплових насосів, які використовують паливо
‘useful efficiency at rated heating capacity'( ηnom ) means the ratio of the rated heating capacity and the total power input to achieve this heating capacity, expressed in %, whereby the total power input is based on the GCV of the fuel if using gaseous/liquid fuels;
(25) «корисна дія при номінальній потужності обігріву»(ηnom) означає співвідношення між номінальною потужністю обігріву та загальною споживаною потужністю для досягнення такої потужності обігріву, виражене у %, при чому загальна споживана потужність ґрунтується на ВТЗ палива, якщо використовується газоподібне/рідке паливо;
C - Measured value
C - виміряне значення
cooling products shall comply with the requirements set out in point (2)(a) and point (5) of Annex II;
(ii) охолоджувачі повинні відповідати вимогам, визначеним у пункті (2)(a) і пункті (5) додатка II;
Warm air heaters using liquid fuels
Обігрівачі повітря, які використовують рідке паливо
The SAEFh,on shall be based (insofar as relevant) on the part load for heating Ph (Tj ) and the auxiliary energy factor in heating mode at partial load AEFh,bin , weighted by the bin-hours the bin conditions occurs using the conditions set out below;
(g) SAEFh,on ґрунтується (тією мірою, якою це доречно) на частковому навантаженні під час обігріву Ph(Tj) і коефіцієнті допоміжної енергії в режимі обігріву за часткового завантаження AEFh,bin, зваженому за тривалістю бінів в годинах за настання умов біну, з використанням умов, визначених нижче;
‘sorption cycle air conditioner' means an air conditioner which has a cold generator that uses a sorption cycle relying on external combustion of fuels and/or supply of heat;
(46) «кондиціонер повітря циклу сорбції» означає кондиціонер повітря, який має генератор холоду, що використовує цикл сорбції, який спирається на зовнішнє згоряння палива та/або постачання тепла;
The seasonal gas utilisation efficiency in heating mode SGUEh shall be based on the part load for heating Ph (Tj ) divided by the bin-specific gas utilisation efficiency when heating at partial load GUEh,bin , weighted by the bin-hours the bin conditions occurs, using the conditions set out below;
(c) Середня за сезон ефективність використання газу в режимі обігріву SGUEh ґрунтується на частковому навантаженні під час обігріву Ph(Tj), поділеному на ефективність використання газу для обігріву для певного біну за часткового завантаження SGUEh, і зваженому за тривалістю бінів в годинах за настання умов біну, з використанням умов, визначених нижче;
Outdoor air temperature (°C)
Температура ювнішнього повітря (°С)
Standard rating conditions for water/brine-to-air heat pumps and air conditioners
Стандартні номінальні умови для теплових насосів і кондиціонерів повітря вода/сольовий розчин-повітря
Reference ambient temperatures for high temperature process chillers
Еталонні температури навколишнього середовища для високотемпературних промислових охолоджувачів
‘standby mode power consumption' (PSB ) means the power consumption of the unit while in standby mode, expressed in kW;
(87) «енергоспоживання в режимі очікування» (PSB) означає споживання енергії установкою під час перебування в режимі очікування, виражене у кВт;
water loop
Ґрунтові води
‘annual refrigeration demand' means the sum of each bin-specific refrigeration load multiplied by the corresponding number of bin hours;
(120) «річна потреба виробництва холоду» означає суму кожного навантаження під час виробництва холоду для певного біну, помноженого на відповідну тривалість біну в годинах;
Water/brine-to-water, Prated,c < 200 kW
Вода/сольовий розчин-вода, Prated,c < 200 кВт
Total electric power input
Загальна споживана електрична потужність
Air-to-water chillers with rated cooling capacity ≥ 400 kW, when driven by an internal combustion engine
Охолоджувачі повітря-вода з номінальною потужністю охолодження ≥ 400 кВт, якщо вони працюють від двигуна внутрішнього згоряння
The active mode seasonal energy efficiency ratio SEERon shall be calculated on the basis of the part load for cooling Pc(Tj ) and the bin-specific energy efficiency ratio EERbin (Tj ), and weighted by the bin-hours the bin conditions occurs, taking into account the following conditions:
(c) Середній за сезон коефіцієнт енергоефективності в активному режимі SEERon розраховують на основі часткового навантаження під час охолодження Pc(Tj) і коефіцієнта енергоефективності для певного біну EERbin(Tj), і зважують за тривалістю бінів в годинах за настання умови біну, з урахуванням таких умов:
cooling products shall comply with the requirements set out in point (2)(b) of Annex II;
(ii) охолоджувачі повинні відповідати вимогам, визначеним у пункті (2)(b) додатка II;
‘pilot flame losses' means the losses in seasonal space heating energy efficiency caused by the ignition burner power consumption, expressed in %;
(32) «втрати від контрольного пальника» означає втрати сезонної енергоефективності обігріву приміщень, спричинені енергоспоживанням пальника запалювання, виражені у %;
The active mode seasonal coefficient of performance SCOPon shall be calculated on the basis of the part load for heating Ph(Tj), the electric back-up heating capacity elbu(Tj ) (if applicable) and the bin-specific coefficient of performance COPbin (Tj) and weighted by the bin-hours the bin conditions occurs, and shall take into account:
(c) Середній за сезон коефіцієнт корисної дії в активному режимі SCOPon розраховують на основі часткового навантаження під час обігріву Ph(Tj), потужності обігріву резервного електричного нагрівача elbu(Tj) (якщо застосовно), коефіцієнта корисної дії для певного біну COPbin(Tj), і зважують за тривалістю бінів в годинах за настання умови біну, з урахуванням:
Water/brine to-water chillers with rated cooling capacity ≥ 1 500 kW when driven by an electric motor
Охолоджувачі вода/сольовий розчин-вода з номінальною потужністю охолодження ≥ 1 500 кВт, якщо вони працюють від електромотора
Outdoor side heat exchanger of heat pump: [select which: air/water/brine]
Зовнішній теплообмінник теплового насоса: [обрати який: повітря/вода/сольовий розчин]
‘declared refrigeration demand means the refrigeration load at specified bin conditions, and calculated as the rated refrigeration capacity multiplied by the corresponding part load ratio of high temperature process chillers;
(128) «заявлена потреба виробництва холоду» означає навантаження під час виробництва холоду за визначених умов біну і розраховується як номінальна холодопродуктивність, помножена на відповідний коефіцієнт часткового навантаження високотемпературних промислових охолоджувачів;
Cooling capacity (latent)
Потужність охолодження (прихована)
The annual energy consumption for heating QHE shall be calculated as the sum of:
(e) Річний обсяг споживання енергії під час обігріву QHE розраховують як суму:
Warm air heaters
Теплові насоси повітря-повітря