natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the power park module's capability to provide fast fault current injection in accordance with the conditions set out in point (b) of Article 20(2) shall be demonstrated;
(a) має бути підтверджена здатність модуля енергоцентру забезпечувати підживлення швидким КЗ струмом відповідно до умов, визначених у пункті (b) статті 20(2);
the power-generating module's capability to provide leading and lagging reactive power capability in accordance with the conditions set out in points (b) and (c) of Article 18(2) shall be demonstrated;
(a) має бути продемонстрована здатність генеруючого модуля до забезпечення здатності до вироблення ємнісної та індуктивної реактивної потужності відповідно до умов, визначених у пунктах (b) і (c) статті 18(2);
in the event of a frequency step change, the power-generating module shall be capable of activating full active power frequency response, at or above the full line shown in Figure 6 in accordance with the parameters specified by each TSO (which shall aim at avoiding active power oscillations for the power-generating module) within the ranges given in Table 5.
6 , або вище неї згідно з параметрами, визначеними кожним ОСП (з метою уникнення коливань активної потужності для генеруючого модуля) у межах діапазонів, наведених у таблиці 5 .
the power park module's capability to operate in power factor control mode in accordance with point (vi) of Article 21(3)(d) shall be demonstrated;
(a) має бути продемонстрована здатність модуля енергоцентру працювати в режимі регулювання коефіцієнта потужності відповідно до пункту (vi) статті 21(3)(d);
the time needed to break even;
упродовж необмеженого проміжку часу;
In that regard, the power-generating module shall be capable of reducing active power output as much as inherently technically feasible, but to at least 55 % of its maximum capacity;
У разі надлишку потужності генеруючі модулі повинні бути здатні до зниження вихідної активної потужності від попередньої робочої точки до будь-якої нової робочої точки в межах графіка Р-Q. У зв'язку з цим генеруючі модулі повинні бути здатні до зниження вихідної активної потужності, наскільки технічно можливо, але не менше ніж до 55% їхньої максимальної потужності;
The steady-state parameters of regulations, such as droop and deadband, and dynamic parameters, including frequency step change response shall be verified;
Мають бути перевірені усталені параметри регулювання, такі як етатизм і зона нечутливості, а також динамічні параметри, у тому числі реакція на ступінчасту зміну частоти;
With regard to the simulation of fault-ride-through capability of type D synchronous power-generating modules, the following requirements shall apply:
До моделювання здатності синхронних генеруючих модулів типу D проходити КЗ без відключення від мережі застосовуються такі вимоги:
the simulation shall be carried out by simulating low frequency steps and ramps reaching maximum capacity, taking into account the droop settings and the deadband;
(b) моделювання повинне виконуватися при низькій частоті з використанням ступінчастих і лінійних змін частоти, що досягають максимальної потужності, враховуючи уставки етатизму та зону нечутливості;
the simulation shall be deemed successful if compliance with the requirement laid down in Article 20(3) is demonstrated.
(b) моделювання вважається успішним, якщо продемонстрована відповідність вимозі, встановленій у статті 20(3) .
Maximum range of steady-state voltage level in PU
Максимальний діапазон напруг в усталеному режимі у в.о.
the power park module shall demonstrate that it can provide leading and lagging reactive power capability as set out in points (b) and (c) of Article 21(3);
(a) має бути продемонстровано, що модуль енергоцентру може забезпечувати здатність до вироблення ємнісної та індуктивної реактивної потужності, як визначено в пунктах (b) і (с) статті 21(3);
the relevant system operator in coordination with the relevant TSO shall specify the reactive power provision capability requirements in the context of varying voltage.
(i) відповідний системний оператор у координації з відповідним ОСП повинні визначити вимоги щодо здатності до вироблення реактивної потужності при максимальній потужності у випадку коливань напруги.
the simulation model of the power-generating module is validated against the compliance test for FSM response described in Article 45(3); and
(i) імітаційна модель генеруючого модуля підтверджена випробуванням на відповідність щодо реакції в режимі FSM, описаним у статті 45(3) ; та
Requirements for type B power park modules
Вимоги для модулів енергоцентрів типу B
When LFSM-O is active, the LFSM-O setpoint will prevail over any other active power setpoints.
(g) генеруючий модуль повинен бути здатний до стійкої роботи в режимі LFSM-O. Коли режим LFSM-O активний, уставка LFSM-O повинна мати пріоритет над іншими уставками активної потужності.
If incompatibility is identified in connection with the issuing of the FON, a derogation may be granted upon a request made to the relevant system operator, in accordance with the derogation procedure described in Title V. A FON shall be issued by the relevant system operator if the power-generating module complies with the provisions of the derogation.
У разі виявлення невідповідності у зв'язку з видачею повідомлення про ДПО, за запитом до відповідного системного оператора може бути наданий відступ відповідно до процедури відступу, описаної у розділі V .
the power park module's capability to provide post fault active power recovery in accordance with the conditions set out in Article 20(3) shall be demonstrated;
(a) має бути продемонстрована здатність модуля енергоцентру забезпечувати післяаварійне відновлення активної потужності відповідно до умов, визначених у статті 20(3) ;
Application for classification as an emerging technology
Подання запиту на класифікацію в якості новітньої технології
the power-generating module's technical capability to provide leading and lagging reactive power capability in accordance with points (b) and (c) of Article 18(2) shall be demonstrated;
(a) має бути продемонстрована технічна здатність генеруючого модуля до забезпечення здатності до вироблення ємнісної та індуктивної реактивної потужності відповідно до пунктів (b) і (c) статті 18(2);
the power park module's capability to modulate active power at high frequency in accordance with Article 13(2) shall be demonstrated;
(a) має бути продемонстрована здатність модуля енергоцентру до модуляції активної потужності при високій частоті відповідно до статті 13(2) ;
the simulation model of the power-generating module is validated against the compliance test for LFSM-U response described in of Article 45(2); and
(i) імітаційна модель генеруючого модуля підтверджена випробуванням на відповідність щодо реакції в режимі LFSM-U, описаним у статті 45(2) ; та
‘final operational notification' or ‘FON' means a notification issued by the relevant system operator to a power-generating facility owner, demand facility owner, distribution system operator or HVDC system owner who complies with the relevant specifications and requirements, allowing them to operate respectively a power-generating module, demand facility, distribution system or HVDC system by using the grid connection;
(62) «оперативне повідомлення про остаточний дозвіл на підключення», або «ДПО», означає повідомлення, видане відповідним системним оператором власнику генеруючого об'єкта, власнику об'єкта енергоспоживання, оператору системи розподілу або власнику системи ПСВН, що відповідає відповідним специфікаціям і вимогам, яке дозволяє їм експлуатувати, відповідно, генеруючий об'єкт, об'єкт енергоспоживання, систему розподілу або систему ПСВН із використанням приєднання до мережі;
the power park module shall be capable of activating the supply of fast fault current either by:
(i) модуль енергоцентру повинен бути здатний активувати швидке підживлення КЗ струмом шляхом:
Type C power-generating modules shall fulfil the following general system management requirements:
Генеруючі модулі типу C повинні відповідати таким загальним вимогам щодо управління системою:
the power park module's technical capability to provide leading and lagging reactive power capability in accordance with points (b) and (c) of Article 21(3) shall be demonstrated;
(a) має бути продемонстрована технічна здатність модуля енергоцентру до забезпечення здатності до вироблення ємнісної та індуктивної реактивної потужності відповідно до пунктів (b) і (c) статті 21(3);
adequate damping of active power oscillations.
(v) належне демпфірування коливань активної потужності.
Frequency stability requirements applicable to AC-connected offshore power park modules
Вимоги щодо стабільності частоти, що застосовуються до приєднаних на змінному струмі морських модулів енергоцентрів
the simulation model of the power-generating module is validated against the compliance test for LFSM-O response described in Article 44(2); and
(i) імітаційна модель генеруючого модуля підтверджена випробуванням на відповідність щодо реакції в режимі LFSM-O, описаним у статті 44(2) ; та
With regard to the simulation of the capability of providing synthetic inertia, the following requirements shall apply:
До моделювання здатності до забезпечення штучної інерції застосовуються такі вимоги:
To be specified by each TSO, but not more than 60 minutes
Підлягає визначенню кожним ОСП, але не більше 60 хвилин
undamped oscillations do not occur after the step change response;
(ii) після ступінчастої зміни частоти не виникають незатухаючі коливання;
Type B synchronous power-generating modules shall fulfil the following additional requirements relating to voltage stability:
Синхронні генеруючі модулі типу B повинні відповідати таким додатковим вимогам щодо стабільності напруги:
the consequences resulting from granting the derogation.
(d) наслідки надання відступу.
the power-generating module's capability to modulate active power at low frequencies in accordance with point (c) of Article 15(2) shall be demonstrated;
(a) має бути продемонстрована здатність генеруючого модуля до модуляції активної потужності при низьких частотах відповідно до пункту (c) статті 15(2);
the simulation shall be deemed successful if the following conditions are fulfilled:
(b) моделювання вважається успішним, якщо виконані такі умови:
The relevant system operator, on acceptance of a complete and adequate PGMD, shall issue a final operational notification to the power-generating facility owner.
Після отримання повного та належно оформленого документа генеруючого модуля відповідний системний оператор повинен видати власнику генеруючого об'єкта оперативне повідомлення про остаточний дозвіл на підключення.
Limit for maximum capacity threshold from which a power-generating module is of type C
Граничне значення порогу максимальної потужності, починаючи з якого генеруючий модуль належить до типу С
Compliance simulations for synchronous power-generating modules
Моделювання на відповідність синхронних генеруючих модулів
the simulation model of the power park module is validated against the compliance test for FSM response set out in Article 48(4); and
(i) імітаційна модель модуля енергоцентру підтверджена випробуванням на відповідність щодо реакції в режимі FSM, визначеним у статті 48(4) ; та
tclear:
Uret-:
General system management requirements applicable to AC-connected offshore power park modules
Загальні вимоги щодо управління системою, що застосовуються до приєднаних на змінному струмі морських модулів енергоцентрів
Type C power park modules shall fulfil the following additional requirements in relation to frequency stability:
Модулі енергоцентрів типу С повинні відповідати таким додатковим вимогам щодо стабільності частоти:
Procedure for type B and C power-generating modules
Порядок для генеруючих модулів типу B і C
the power-generating module's capability to modulate active power over the full frequency range in accordance with point (d) of Article 15(2) shall be demonstrated;
(a) має бути продемонстрована здатність генеруючого модуля до модуляції активної потужності в повному діапазоні частот відповідно до пункту (d) статті 15(2);
Baltic
Країни Балтії
Limit for maximum capacity threshold from which a power-generating module is of type B
Граничне значення порогу максимальної потужності, починаючи з якого генеруючий модуль належить до типу В
compliance with the requirement laid down in point (d) of Article 15(2) is demonstrated.
(ii) продемонстрована відповідність вимозі, встановленій у пункті (d) статті 15(2).
Uret:
Urec:
the simulation model of the power park module is validated against the compliance test for LFSM-O response set out in Article 47(3); and
(i) імітаційна модель модуля енергоцентру підтверджена випробуванням на відповідність щодо реакції в режимі LFSM-O, визначеним у статті 47(3) ; та
Type D power-generating modules shall fulfil the following general system management requirements:
Генеруючі модулі типу D повинні відповідати таким загальним вимогам щодо управління системою:
This agreement shall cover:
Така угода повинна охоплювати:
the power park module's technical capability to continuously modulate active power to contribute to frequency control in case of a large frequency drop in the system shall be demonstrated;
(a) має бути продемонстрована технічна здатність модуля енергоцентру безперервно модулювати активну потужність, щоб сприяти регулюванню частоти у випадку значного зниження частоти в системі;
General requirements for type C power-generating modules
Загальні вимоги для генеруючих модулів типу C
the test shall be carried out by simulating frequency steps and ramps big enough to trigger at least 10 % of maximum capacity change in active power, taking into account the droop settings and the deadband.
(b) випробування повинне проводитися шляхом моделювання ступінчастих і лінійних змін частоти, достатньо значних для того, щоб активувати зміну активної потужності принаймні на 10% максимальної потужності, враховуючи уставки етатизму та зону нечутливості.
the power park module's technical capability to continuously modulate active power to contribute to frequency control in case of increase of frequency in the system shall be demonstrated.
(a) має бути продемонстрована технічна здатність модуля енергоцентру безперервно модулювати активну потужність, щоб сприяти регулюванню частоти в разі збільшення частоти в системі.
the power park module's capability to modulate active power over the full frequency range as referred to in point (d) of Article 15(2) shall be demonstrated;
(a) має бути продемонстрована здатність модуля енергоцентру до модуляції активної потужності в повному діапазоні частот, як зазначено в пункті (d) статті 15(2);
the power park module's capability to modulate active power at low frequencies in accordance with point (c) of Article 15(2) shall be demonstrated;
(a) має бути продемонстрована здатність модуля енергоцентру до модуляції активної потужності при низьких частотах відповідно до пункту (c) статті 15(2);
In addition to the compliance tests for type B power park modules described in Article 47, power-generating facility owners shall undertake the compliance tests set out in paragraphs 2 to 9 in relation to type C power park modules.
На додачу до випробувань на відповідність для модулів енергоцентрів типу В, описаних у статті 47 , власники генеруючих об'єктів повинні проводити випробування на відповідність, визначені у параграфах 2-9 для модулів енергоцентрів типу С. Замість відповідного випробування, власник генеруючого об'єкта може використовувати сертифікати відповідності обладнання, видані уповноваженим органом сертифікації, щоб продемонструвати відповідність окремій вимозі.
the simulation model of the power park module is validated against the compliance test for LFSM-U response set out in Article 48(3); and
(i) імітаційна модель модуля енергоцентру підтверджена випробуванням на відповідність щодо реакції в режимі LFSM-U, визначеним у статті 48(3) ; та
Toggle Dropdown
Залучення стейкхолдерів
pre-fault operating point of the power-generating module expressed in active power output and reactive power output at the connection point and voltage at the connection point, and
- передаварійні робочі параметри генеруючого модуля по вихідних активній і реактивній потужностях у точці приєднання та напрузі в точці приєднання; та
Type B power-generating modules shall fulfil the following requirements relating to system restoration:
Генеруючі модулі типу В повинні відповідати таким вимогам щодо відновлення системи:
the simulation shall be carried out by simulating frequency steps and ramps big enough to trigger the whole active power frequency response range, taking into account the droop settings and the deadband;
(b) моделювання повинне виконуватися з використанням ступінчастих і лінійних змін частоти, достатньо значних для того, щоб активувати повний діапазон частотної характеристики активної потужності, враховуючи уставки етатизму та зону нечутливості;
Type B synchronous power-generating modules shall fulfil the requirements listed in Articles 13, except for Article 13(2)(b), and 14.
Синхронні генеруючі модулі типу B повинні відповідати вимогам, переліченим у статті 13 , за винятком статті 13(2)(b) , та у статті 14 .
Compliance monitoring
Моніторинг відповідності
compliance with the requirement laid down in point (c) of Article 15(2) is demonstrated.
(ii) продемонстрована відповідність вимозі, встановленій у пункті (c) статті 15(2).
Compliance simulations applicable to offshore power park modules
Моделювання на відповідність, що застосовуються до морських модулів енергоцентрів
Requirements for type D power park modules
Вимоги для модулів енергоцентрів типу D
General requirements for type D power-generating modules
Загальні вимоги для генеруючих модулів типу D
the power factor setpoint range and increment are ensured in accordance with point (d) of Article 21(3);
(i) діапазон і крок уставки коефіцієнта потужності забезпечені відповідно до пункту (d) статті 21(3);
The FON shall be suspended during the period of validity of the LON with regard to the items for which the LON has been issued.
Статус ДПО повинен бути тимчасово призупинений упродовж терміну дії ОДП для об'єктів, які отримали статус ОДП.
the test shall be carried out by simulating frequency steps and ramps big enough to trigger the whole active power frequency response range, taking into account the droop settings and the deadband.
(b) випробування повинне проводитися шляхом моделювання ступінчастих і лінійних змін частоти, достатньо значних для того, щоб активувати повний діапазон частотної характеристики активної потужності, враховуючи уставки етатизму та зону нечутливості.
Requirements for type C synchronous power-generating modules
Вимоги для синхронних генеруючих модулів типу C
tclear
close
Procedure for type D power-generating modules
Порядок для генеруючих модулів типу D
(*) The voltage base for pu values is below 300 kV.
(*) Базовий рівень напруги для значень у в.о.
energisation operational notification (‘EON');
(a) оперативне повідомлення про дозвіл на подачу напруги (ДПН)
Compliance tests for type C power park modules
Випробування на відповідність модулів енергоцентрів типу C
Compliance testing for power park modules
Випробування на відповідність модулів енергоцентрів
With regard to the LFSM-U response test the following requirements shall apply:
До випробувань реакції в режимі LFSM-U застосовуються такі вимоги:
the simulation shall be deemed successful if compliance with the requirement laid down in point (a) of Article 16(3) is demonstrated.
(b) моделювання вважається успішним, якщо продемонстрована відповідність вимозі, встановленій у пункті (a) статті 16(3).
Non-binding guidance and monitoring of implementation
Незобов'язальні настанови та моніторинг імплементації
pre-fault minimum short circuit capacity at each connection point expressed in MVA,
- передаварійну мінімальну потужність КЗ у кожній точці приєднання, виражену в МВА,
With regard to the reactive power control mode test the following requirements shall apply:
До випробувань режиму регулювання реактивної потужності застосовуються такі вимоги:
With regard to the simulation of fault-ride-through capability of type B synchronous power-generating modules, the following requirements shall apply:
До моделювання здатності синхронних генеруючих модулів типу В проходити КЗ без відключення від мережі застосовуються такі вимоги:
The voltage control mode test shall verify the following parameters:
(b) Під час випробування режиму регулювання напруги перевіряються такі параметри:
With regard to the LFSM-U response simulation the following requirements shall apply:
До моделювання реакції в режимі LFSM-U застосовуються такі вимоги:
Compliance testing for offshore power park modules
Випробування на відповідність морських модулів енергоцентрів
post-fault minimum short circuit capacity at each connection point expressed in MVA.
- післяаварійну мінімальну потужність КЗ у кожній точці приєднання, виражену в МВА.
Compliance simulations for type B power park modules
Моделювання на відповідність модулів енергоцентрів типу B
System restoration requirements applicable to AC-connected offshore power park modules
Вимоги щодо відновлення системи, що застосовуються до приєднаних на змінному струмі морських модулів енергоцентрів
P-Q/Pmax-profile of a power park module
Графік Р-Q/Рmax модуля енергоцентру
Type B power park modules shall fulfil the requirements laid down in Articles 13, except for Article 13(2)(b), and Article 14.
Модулі енергоцентрів типу В повинні відповідати вимогам, встановленим у статті 13 , за винятком статті 13(2)(b) , та у статті 14 .
Enable / Disable all experimental features
Нечутливість частотної характеристики
with regard to instrumentation:
(b) щодо контрольно-вимірювальної апаратури:
The diagram represents the lower limit of a voltage-against-time profile of the voltage at the connection point, expressed as the ratio of its actual value and its reference 1 pu value before, during and after a fault.
На графіку показана нижня межа кривої залежності напруги від часу для напруги в точці приєднання, вираженої як відношення її фактичного значення до її опорного значення в 1 в.о.
Separate installation documents shall be provided for each power-generating module within the power-generating facility.
Для кожного генеруючого модуля у складі генеруючого об'єкта мають надаватися окремі документи генеруючого модуля.
Requirements for type B synchronous power-generating modules
Вимоги для синхронних генеруючих модулів типу B
the P-Q/Pmax-profile shall not exceed the P-Q/Pmax-profile envelope, represented by the inner envelope in Figure 9,
- графік Р-Q/Рmax не повинен виходити за межі обвідної графіка Р-Q/Рmax, представленої внутрішньою обвідною на рис.
General requirements for type B power-generating modules
Загальні вимоги для генеруючих модулів типу B
Type D synchronous power-generating modules shall fulfil the following additional requirements in relation to voltage stability:
Синхронні генеруючі модулі типу D повинні відповідати таким додатковим вимогам щодо стабільності напруги:
Type A power-generating modules shall fulfil the following requirements relating to frequency stability:
Генеруючі модулі типу В повинні відповідати таким вимогам щодо стабільності частоти:
the position of the U-Q/Pmax-profile envelope shall be within the limits of the fixed outer envelope set out in Figure 8, and
- положення обвідної графіка U-Q/Pmax повинне бути в межах фіксованої зовнішньої обвідної, визначеної на рис.
With regard to the power oscillations damping control simulation the following requirements shall apply:
До моделювання регулювання демпфірування коливань потужності застосовуються такі вимоги:
Compliance simulations for type C power park modules
Моделювання на відповідність модулів енергоцентрів типу C
Compliance simulations for power park modules
Моделювання на відповідність модулів енергоцентрів
Requirements for type D synchronous power-generating modules
Вимоги для синхронних генеруючих модулів типу D
Compliance simulations for type C synchronous power-generating modules
Моделювання на відповідність синхронних генеруючих модулів типу C
Energisation operational notification for type D power-generating modules
Оперативне повідомлення про дозвіл на подачу напруги для генеруючих модулів типу D