natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Directory of case-law
Стаття 17 Вимоги щодо керування
Energisation operational notification
Стаття 20 Якість електричної енергії
OJ L 223, 18.8.2016, p. 10-54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
<a href="https://zakon.rada.gov.ua/go/984_028-16" target="_blank">Регламент Комісії (ЄС) № 2016/1388 від 17 серпня 2016 року про встановлення мережевого кодексу щодо приєднан... : Regulation; 720 on August 17, 2016 № 2016/1388</a>
All parties shall be informed of the results of the studies.
Усі сторони повинні бути повідомлені про результати досліджень.
Maximum 30 mHz
Максимум 30 мГц
Minimum 0,1 %
Мінімум 0,1%
Maximum admissible initial delay t 1
Максимальна допустима початкова затримка t1
Such list shall cover at least the following information, documents and requirements:
До такого переліку повинні входити принаймні така інформація, документація та вимоги:
The scope of the simulation models is set out in Articles 38 and 54.
Сфера застосування імітаційних моделей визначена у статтях 38 і 54 .
The time t1 shall be in the range of 0,1-10 seconds; and
Час t1 повинен бути в діапазоні 0,1-10 секунд; та
INFORMATION EXCHANGE AND COORDINATION
ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ ТА КООРДИНАЦІЯ
a maximum period of validity which shall not exceed 12 months.
(c) максимального періоду дії, що не повинен перевищувати 12 місяців.
Without prejudice to Article 4(2)(b) and Articles 5, 75, 76 and 78 the requirements of this Regulation shall apply from three years after publication.
Без обмеження статті 4(2)(b) і статей 5 , 75 , 76 і 78 , вимоги цього Регламенту застосовуються протягом трьох років після публікації.
With regard to the tests identified in paragraphs 4, 5 and 6 the relevant TSO may select only two of the three control options for testing.
Щодо випробувань, зазначених у параграфах 4 , 5 і 6 , відповідний ОСП може вибрати тільки два із трьох варіантів регулювання для випробування.
frequency sensitive modes (FSM, LFSM-O, LFSM-U) referred to in Articles 15, 16 and 17;
(b) частотночутливі режими (FSM, LFSM-O, LFSM-U), зазначені у статтях 15 , 16 і 17 ;
The time values referred to are measured from tfault.
Вказані значення часу вимірюються від tfault.
In such a case the FON shall automatically be invalid.
У такому випадку ДПО автоматично стає недійсним.
This Regulation has been adopted on the basis of Regulation (EC) No 714/2009 which it supplements and of which it forms an integral part. References to Regulation (EC) No 714/2009 in other legal acts should be understood as also referring to this Regulation.
(18) Цей Регламент був прийнятий на основі Регламенту (ЄС) № 714/2009, який він доповнює та невід'ємною частиною якого він є. Покликання на Регламент (ЄС) № 714/2009 в інших правових актах необхідно також розуміти як покликання на цей Регламент.
Articles 55 to 59, 69 to 74 and 84 shall not apply to HVDC systems within one control area referred to in points (c) and (d) of paragraph 1 where:
Статті 55-59 , 69-74 і 84 не застосовуються до систем ПСВН у межах однієї області регулювання, зазначеної в пунктах (c) і (d) параграфа 1, якщо:
the responsibilities and timescales for expected solution; and
(b) обов'язків і строку очікуваного вирішення; та
the insensitivity of voltage control is not higher than 0,01 pu;
(ii) нечутливість регулювання напруги не вища ніж 0,01 в.о.
The relevant TSO shall assess the result of the SSTI studies.
Відповідний ОСП повинен оцінити результати досліджень SSTI.
Appropriate and proportionate compliance testing should be introduced so that system operators can ensure operational security.
(12) Необхідно впровадити належні та пропорційні випробування на відповідність, щоб системні оператори могли гарантувати операційну безпеку.
Those main control functions are at least:
До таких основних функцій регулювання принаймні належать:
synthetic inertia, if applicable as referred to in Articles 14 and 41;
(a) штучна інерція, якщо застосовно, як зазначено у статті 14 та 41 ;
Member States may provide that the responsibility for undertaking the studies in accordance with this Article lies with the TSO.
Держави-члени можуть передбачити, що відповідальність за проведення досліджень відповідно до цієї статті лежить на ОСП.
With regards to each signal, the relevant system operator may specify the quality of the supplied signal.
Щодо кожного сигналу, відповідний системний оператор може визначати якість сигналу, що подається.
The level specified shall not exceed 5 per cent of the pre-synchronisation voltage.
Визначений рівень не повинен перевищувати 5 відсотків значення напруги до синхронізації.
as fast as inherently technically feasible; and
(i) була настільки швидкою, наскільки це технічно можливо;
the timing and accuracy of the fast fault current, which may include several stages.
(c) час і точність швидкого КЗ струму, що може включати кілька етапів;
Frequency ranges and time periods referred to in Article 39(2)(a)
Діапазони частот і періоди часу, зазначені у статті 39(2)(a)
In this case, certain technical requirements should be set in order to maintain system security and ensure that future meshed networks can be developed cost-effectively.
У такому разі необхідно встановити певні технічні вимоги, щоб підтримати безпеку системи та забезпечити економічно ефективний розвиток майбутніх складнорозгалужених мереж.
For the purposes of this Regulation, the definitions in Article 2 of Regulation (EC) No 714/2009, Article 2 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 (3) Article 2 of Commission Regulation (EU) No 543/2013 (4) , Article 2 of Commission Regulation (EU) 2016/631 (5) , Article 2 of Commission Regulation (EU) 2016/1388 (6) and Article 2 of Directive 2009/72/EC shall apply.
Для цілей цього Регламенту застосовують терміни та означення статті 2 Регламенту (ЄС) № 714/2009, статті 2 Регламенту Комісії (ЄС) № 2015/1222 ( -3 ) , статті 2 Регламенту Комісії (ЄС) № 543/2013 ( -4 ) , статті 2 Регламенту Комісії ЄС № 2016/631 ( -5 ) , статті 2 Регламенту Комісії ЄС № 2016/1388 ( -6 ) і статті 2 Директиви 2009/72/ЄС.
elements and topology status; and
(vii)стан елементів і топології; та
The equivalent model shall contain all necessary data for the realistic simulation of the adverse control interactions.
Еквівалента модель повинна містити всі необхідні дані для реалістичного моделювання несприятливої взаємодії при керуванні.
The requirement shall at least take account of the results of the studies undertaken by TSOs to identify if there is a need to set out minimum inertia.
Ця вимога повинна принаймні враховувати результати досліджень, проведених ОСП, що виявити, чи є потреба у визначенні мінімальної інерції.
Disconnections because of voltage disturbances have an impact on neighbouring systems.
Від'єднання у зв'язку з відхиленням напруги впливають на сусідні системи.
Interaction between HVDC systems or other plants and equipment
Взаємодія між системами ПСВН та іншими установками та обладнанням
The requirements of this Regulation shall apply to:
Вимоги цього Регламенту застосовуються до:
The request shall be made before the expiry of the twenty four month period.
Такий запит повинен бути поданий до завершення строку тривалістю двадцять чотири місяці.
automatic remedial actions as specified in Article 13(3);
(d) автоматичні коригувальні дії, як зазначено у статті 13(3) ;
operation in excess of 60 % of maximum capacity for 30 minutes;
(i) робота при понад 60% максимальної потужності впродовж 30 хвилин;
To be established by each relevant system operator, in coordination with the relevant TSO but not less than 20 minutes
Встановлюється кожним відповідним системним оператором у координації з відповідним ОСП, але не менше 20 хвилин.
The relevant system operator shall cooperate and not unduly delay the performance of the tests.
Відповідний системний оператор повинен співпрацювати і не може необгрунтовано затримувати проведення випробувань.
Regulatory authorities may lay down further requirements concerning the preparation of requests for derogations by relevant system operators.
Регуляторні органи можуть встановлювати інші вимоги щодо підготовки запитів про надання відступу відповідними системними операторами.
how and when a voltage deviation is to be determined as well as the end of the voltage deviation;
(a) як і коли повинне бути виявлене відхилення напруги, а також кінець відхилення напруги;
the initial delay time has been according to Annex II;
(iii) час початкової затримки відповідає додатку II ;
Details of this capability shall be subject to coordination and agreements on protection schemes and settings pursuant to Article 34.
Детальні характеристики цієї здатності підлягають координації та узгодженню щодо схем захисту й уставок відповідно до статті 34 .
If requested by the relevant regulatory authorities, system operators referred to in paragraph 1 shall, within three months of the request, provide the information necessary to facilitate assessment of the costs incurred.
На вимогу відповідних регуляторних органів системні оператори, згадані в параграфі 1, повинні протягом трьох місяців після запиту надати необхідну інформацію, щоб сприяти оцінюванню понесених витрат.
Maximum loss of active power
Максимальна втрата активної потужності
HVDC systems or DC-connected power park modules connected to the transmission system and distribution systems or to parts of the transmission system, or distribution systems, of islands of Member States of which the systems are not operated synchronously with either the Continental Europe, Great Britain, Nordic, Ireland and Northern Ireland or Baltic synchronous area.
(b) систем ПСВН або приєднаних на постійному струмі модулів енергоцентрів, що приєднані до системи передачі та систем розподілу або до частин системи передачі чи систем розподілу на островах держав-членів, системи яких не працюють синхронно із синхронною зоною континентальної Європи, Великобританії, Північної Європи, Ірландії та Північної Ірландії або країн Балтії.
Network characteristics
Характеристики мережі
If no agreement has been found within this timeframe, each party may request the relevant regulatory authority to issue a decision within six months.
Якщо згода не була досягнута в указаний строк, кожна зі сторін може звернутися до відповідного регуляторного органу для ухвалення рішення протягом шести місяців.
The U-Q/Pmax-profile referred to in paragraph 1 shall comply with the following principles:
Графік U-Q/Pmax, зазначений у параграфі 1, повинен відповідати таким принципам:
Frequency shall be measured at the connection point in the synchronous area to which frequency response is being provided;
Частота повинна вимірюватися в точці приєднання в синхронній зоні, для якої забезпечується реакція на відхилення частоти;
operation within the range of 30-50 % of maximum capacity for 30 minutes; and
(ii) робота в діапазоні 30-50% максимальної потужності впродовж 30 хвилин; та
be subject to public consultation in accordance with Article 8.
(c) після проведення консультації з громадськістю відповідно до статті 8 .
A request for a derogation to the provisions of Article 40(1)(b) and (c), Article 40(2)(a) and (b), and Articles 41 to 45 shall not be subject to Article 79(2)(d) and (e) where it relates to a DC-connected power park module that has, or will have, a single connection to a single synchronous area.
Запит про надання відступу від положень статті 40(1)(b) і (c) , статті 40(2)(a) і (b) , а також статей 41-45 не підпадає під дію статті 79(2)(d) і (e) , якщо він стосується приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру, який має або матиме одне підключення до однієї синхронної зони.
Requirements for power system restoration
Вимоги щодо відновлення енергосистеми
consult with relevant DSOs and take account of potential impacts on their system;
(e) консультуватися з відповідними операторами систем розподілу (ОСР) і враховувати потенційний вплив на їхню систему;
Baltic States
Країни Балтії
In this case, the relevant system operator shall ensure compliance with Article 10 by appropriate confidentiality commitments with the assignee.
У такому разі відповідний системний оператор повинен забезпечити відповідність положенням статті 10 за допомогою обов'язків щодо забезпечення конфіденційності з призначеною особою.
They should also be informed as early as possible whether they qualify for a derogation for the purposes of their investment decision-making.
Їх також мають невідкладно повідомити, чи вони мають право на відступ для цілей вироблення й ухвалення ними інвестиційних рішень.
If adverse interaction is identified, the studies shall identify possible mitigating actions to be implemented to ensure compliance with the requirements of this Regulation.
У разі виявлення негативної взаємодії дослідження повинні визначати можливі пом'якшувальні дії, які мають бути здійснені, щоб забезпечити відповідність вимогам цього Регламенту.
The frequency threshold and droop settings referred to in point (a) of paragraph 1 shall be determined by the relevant TSO and be notified to the regulatory authority in accordance with the applicable national regulatory framework.
Уставки порогової частоти та статизму, зазначені в пункті (a) параграфа 1, повинні бути визначені відповідним ОСП і повідомлені регуляторному органу відповідно до застосовних національних регулятивних рамок.
The time t2 shall be in the range of 1-60 seconds, with a specified steady-state tolerance given in % of the maximum reactive power.
Час t2 повинен бути в діапазоні 1-60 секунд з визначеним усталеним допустимим відхиленням, заданим у % від максимальної реактивної потужності.
Electrical protection of the HVDC system shall take precedence over operational controls taking into account system security, health and safety of staff and the public and mitigation of the damage to the HVDC system.
Електричний захист системи ПСВН повинен мати пріоритет над оперативним керуванням з урахуванням безпеки системи, охорони здоров'я та безпеки персоналу і громадськості, а також зменшення шкоди для системи ПСВН.
update of applicable technical data, simulation models and studies as referred to in Article 62(3), including use of actual measured values during testing.
(b) оновлені застосовні технічні дані, імітаційні моделі та дослідження, зазначені у статті 62(3) , включно з використанням фактичних значень, виміряних під час випробувань.
The parameters and settings shall be implemented within such a control hierarchy that makes their modification possible if necessary.
Параметри та налаштування повинні впроваджуватися в ієрархії регулювання, яка уможливлює їх змінення в разі необхідності.
frequency control, if applicable, referred to in Article 16;
(c) регулювання частоти, якщо застосовно, як зазначено у статті 16 ;
may specify a maximum and minimum power step size for adjusting the transmitted active power;
(i) може визначити максимальне та мінімальне значення ступінчастої зміни потужності для регулювання передаваної активної потужності;
operation within the range of 10-20 % of maximum capacity for 60 minutes.
(iii) робота в діапазоні 10-20% максимальної потужності впродовж 60 хвилин.
With regards to frequency response:
Щодо реакції на відхилення частоти:
This specification shall be subject to notification to the regulatory authority.
Така специфікація має бути повідомлена регуляторному органу.
start-up signals;
(i) сигнали запуску;
The relevant TSO may specify a maximum admissible active power output reduction from its operating point if the system frequency falls below 49 Hz.
Відповідний ОСП може визначити максимальне допустиме зменшення вихідної активної потужності від її робочої точки, якщо частота в системі знизиться нижче 49 Гц.
Parameters and settings
Параметри та налаштування
synthetic inertia, if applicable;
(c) штучна інерція, якщо застосовно;
Droop s 1 (upward regulation)
Статизм s1 (регулювання на збільшення)
It is therefore appropriate to consider regional specificities when establishing network connection rules as required by Article 8(6) of Regulation (EC) No 714/2009.
Відповідно, необхідно враховувати регіональні особливості під час встановлення правил приєднання до мережі, як вимагається у статті 8(6) Регламенту (ЄС) № 714/2009.
Reactive power and voltage requirements referred to in Article 48
Вимоги щодо реактивної потужності та напруги, зазначені у статті 48
The initial period granted may be shorter with the possibility for extension if evidence to the satisfaction of the relevant system operator demonstrates that substantial progress has been made towards achieving full compliance.
Наданий початковий період може бути коротшим із можливістю його продовження, якщо докази, які задовольняють відповідного системного оператора, демонструють значний прогрес у досягненні повної відповідності.
in case of equipment failures leading to non-compliance with some relevant requirements.
(b) у разі відмови обладнання, що призводить до недотримання деяких відповідних вимог.
Where an HVDC system to which the requirements of this Regulation apply is connecting synchronous areas or control areas, with at least one synchronous area or one control area not falling under the scope of application of Union legislation, the relevant TSO or, where applicable, the HVDC system owner shall endeavour to implement an agreement to ensure that the owners of HVDC systems with no legal obligation to comply with this Regulation also cooperate to fulfil the requirements.
Якщо система ПСВН, до якої застосовуються вимоги цього Регламенту, з'єднує синхронні зони чи області регулювання, з яких принаймні одна синхронна зона чи область регулювання не підпадає під дію законодавства Союзу, відповідний ОСП або, у застосовних випадках, власник системи ПСВН повинен докласти зусиль для виконання угоди, щоб забезпечити, що власники систем ПСВН, які не мають юридичного обов'язку дотримуватися цього Регламенту, також співпрацюватимуть з метою виконання вимог.
The regulatory authority may attach any conditions to a decision concerning request for a derogation referred to in paragraph 1.
Регуляторний орган може передбачити будь-які умови в рішенні щодо запиту про надання відступу, зазначеного у параграфі 1.
Droop s 2 (downward regulation)
Статизм s2 (регулювання на зниження)
Except for Articles 26, 31, 33 and 50, existing HVDC systems and existing DC-connected power park modules are not subject to the requirements of this Regulation, unless:
За винятком статей 26 , 31 , 33 і 50 , наявні системи ПСВН і приєднані на постійному струмі модулі енергоцентрів не підпадають під дію вимог цього Регламенту, крім випадків, коли:
Time
Час
In case of modification of active power according to points (b) and (c) of paragraph 1, there shall be no adjustment of ramping rate.
У разі зміни активної потужності відповідно до пунктів (b) і (c) параграфа 1 швидкість лінійної зміни навантаження не підлягає налаштуванню.
In the case of DC-connected power park modules, new modules could, in the future form part of a meshed off-shore grid connecting to more than one synchronous area.
(15) У випадку приєднаних на постійному струмі модулів енергоцентрів, нові модулі можуть в майбутньому стати частиною складнорозгалуженої морської мережі, що з'єднується з більш ніж однією синхронною зоною.
the HVDC system has demonstrated stable operation;
(i) система ПСВН продемонструвала стабільну роботу;
Blocking means remaining connected to the network with no active and reactive power contribution for a time frame that shall be as short as technically feasible and which shall be agreed between the relevant TSOs and the HVDC system owner.
Блокування означає, що вона залишається приєднаною до мережі без привнесення активної і реактивної потужностей протягом певного періоду часу, який має бути настільки коротким, наскільки це технічно можливо, і який має бути узгоджений між відповідними ОСП і власником системи ПСВН.
Uret is the retained voltage at the connection point during a fault, tclear is the instant when the fault has been cleared, Urec1 and trec1 specify a point of lower limits of voltage recovery following fault clearance.
Uret - залишкова напруга в точці приєднання під час пошкодження, tclear - момент, коли пошкодження ліквідоване, Urec1 і trec1 вказують точку більш низьких меж відновлення напруги після ліквідації пошкодження.
Priority to active or reactive power contribution
Пріоритетність привнесення активної або реактивної потужностей
This frequency range shall include the local mode frequency of the HVDC system and the expected network oscillations; and
Такий діапазон частот має включати частоти локального режиму системи ПСВН та очікувані в мережі коливання; та
a DC-connected power park module shall be capable of receiving a fast signal from a connection point in the synchronous area to which frequency response is being provided, and be able to process this signal within 0,1 second from sending to completion of processing the signal for activation of the response.
(a) приєднаний на постійному струмі модуль енергоцентру має бути здатний отримувати швидкий сигнал від точки приєднання в синхронній зоні, для якої забезпечується реакція на відхилення частоти, і бути здатний обробити цей сигнал протягом 0,1 секунди з моменту надсилання до завершення обробки сигналу для активації реакції.
All parties identified by the relevant TSO as relevant to each connection point, including the relevant TSO, shall contribute to the studies and shall provide all relevant data and models as reasonably required to meet the purposes of the studies.
Усі сторони, визначені відповідним ОСП для кожної відповідної точки приєднання, включно з відповідним ОСП, повинні сприяти проведенню досліджень і надавати всі релевантні дані та моделі, необхідні для досягнення цілей досліджень.
Requirements for U-Q/Pmax-profile referred to in Article 20
Вимоги до графіка U-Q/Pmax, зазначеного у статті 20
the time of adjustment of the active power is shorter than the delay specified pursuant to Article 13(1)(a);
(ii) час налаштування активної потужності коротший за затримку, визначену відповідно до статті 13(1)(a) ;
For the purposes of this Regulation, an HVDC system or DC-connected power park module shall be considered existing if:
Для цілей цього Регламенту система ПСВН або приєднаний на постійному струмі модуль енергоцентру вважаються наявними, якщо:
an active power operating point between those maximum and minimum ranges.
- у робочій точці активної потужності між цими максимальним і мінімальним діапазонами.
Priority ranking of protection and control
Пріоритетність захисту та керування
If the Ten-Year Network Development Plan developed in accordance with Article 8 of Regulation (EC) No 714/2009 or a national plan developed and approved in accordance with Article 22 of Directive 2009/72/EC specifies that a DC-connected power park module will become AC-connected to the synchronous area, the relevant TSO may specify that either:
Якщо у плані розвитку мережі на найближчі 10 років, розробленому відповідно до статті 8 Регламенту (ЄС) № 714/2009, або в національному плані, розробленому та затвердженому відповідно до статті 22 Директиви 2009/72/ЄС, визначено, що приєднаний на постійному струмі модуль енергоцентру буде підключений на змінному струмі до синхронної зони, відповідний ОСП може визначити, що:
The HVDC system owner shall provide the relevant TSO all relevant data and models that allow such study to be performed.
Власник системи ПСВН повинен надати відповідному ОСП всі релевантні дані та моделі, які забезпечують проведення такого дослідження.
Maximum admissible time for full activation t 2, unless longer activation times are specified by the relevant TSO
Максимальний допустимий час повної активації t2, якщо тільки відповідний ОСП не визначив довший час активації.
Reactive power exchanged with the network
Обмін реактивною потужністю з мережею
Frequency ranges referred to in Article 11
Діапазони частот, зазначені у статті 11
The available setpoints shall be available in steps no greater than a maximum allowed step specified by the relevant system operator.
Наявні уставки повинні бути виражені у кроках, що не перевищують максимально дозволений крок, визначений відповідним системним оператором.